Subject: FW: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised
From: "Hans Keskrand" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Thu, 19 Mar 2026 10:36:39 +0200

From: Robert Saun <[email-masked]>
Sent: Wednesday, March 18, 2026 8:50 AM
To: Hans Keskrand <[email-masked]>
Subject: Re: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Nagu siin mõned kuud tagasi sai räägitud, siis pidime enne ehitusloa
taotlemist Teiega T-ristmiku juures olevate TrAm nõuetest kõrgemale
jäävate kaablite kaitsmise kooskõlastama. Projekteerimine on veidi
vahepeal veninud, kuid nüüd saime vajalikud ristlõiked ning plaanid kätte.
Lisasin need manusesse.

Enefitiga kaitsmise nõudeid arutades saime neilt vastuse, et nende nõue
on, et antud kaablid peavad olema minimaalselt 1m sügavusel ning kaitstud
750N kaablikaitsetoruga. Kõne all olevatest sidekaablitest on lõunapoolne
juba 750N toruga kaitstud ning kuna antud kaabel on keskpingekaabliga
samas kaevikus (samuti kaitstud 750N kaitsetoruga), siis selle lahti
kaevamist soovime vältida. Üksik multitorus sidekaabel on hetkel kaitsmata
ning sellele nähakse ette kaitsmine 1250N hülsiga. Madalpinge kaabli osas
ei saanud me hetkel Elektrilevilt vastust, nad soovisid tegeleda
kooskõlastamisega ehitusloa taotluse käigus, kuid ka see on juba 750N
toruga kaitstud. Sidekaablite puhul ei oleks muhvimisega kaablite
pikendamine ja sügavamale laskmine eriti hästi võimalik, kuna tegemist on
valguskaablitega.

Projekteerija leidis samuti, et sellel ristmikul võiks 750N kaitsetoru 1m
sügavusel nii side- kui ka elektritaristule piisav olla, kuna tegemist on
madala kiirusega ristmikuga, millest tulenevalt ei teki ekspluatatsiooni
ajal suuri koormusi.

Parimate soovidega

Robert Saun

Projekteerimise projektiinsener

M: +372 5692 7330

 <http://nobe.ee/>

  <https://www.facebook.com/NOBEehitus>
<https://www.instagram.com/nobeehitus/>
<https://www.linkedin.com/company/nobeehitus>

From: Hans Keskrand <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Date: Tuesday, 13. January 2026 at 16:13
To: Robert Saun <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Olen tagasiside saanud ka tehnovõrgu spetsialistilt. Nüüd saakime
vajadusel korraldada ka koosoleku.

Kui Teile sobib endiselt kolmapäev 14.01 näiteks kell 12-13. Siis olen
valmis osalema.

Lugupidamisega

Hans Keskrand
Projektijuht
Planeerimise osakond, Projekteerimise üksus
+372 59 819 102
Teelise 4 | 10916 Tallinn | www.transpordiamet.ee
<http://www.transpordiamet.ee>

From: Robert Saun <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, January 12, 2026 8:18 AM
To: Hans Keskrand <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Re: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Kas/millal oleks võimalik sellele küsimusele kiirelt Teams’i vahendusel
otsa vaaadata?

Parimate soovidega

Robert Saun

Projekteerimise projektiinsener

M: +372 5692 7330

 <http://nobe.ee/>

  <https://www.facebook.com/NOBEehitus>
<https://www.instagram.com/nobeehitus/>
<https://www.linkedin.com/company/nobeehitus>

From: Robert Saun <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Date: Friday, 9. January 2026 at 15:20
To: Hans Keskrand <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Cc: Rain Koort <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >,
Karl-Cardo Mere <[email-masked] <mailto:[email-masked]>
>
Subject: Re: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Lisasin võrguvaldjate tehnilised tingimused manusesse.

Parimate soovidega

Robert Saun

Projekteerimise projektiinsener

T:  <tel:+37253530687> +372 5692 7330

 <https://nobe.ee/>

 <https://www.facebook.com/NOBEehitus>
<https://www.instagram.com/nobeehitus/>
<https://www.linkedin.com/company/nordecon-betoon/>

From: Hans Keskrand <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Date: Friday, 9. January 2026 at 15:15
To: Robert Saun <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Cc: Rain Koort <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >,
Karl-Cardo Mere <[email-masked] <mailto:[email-masked]>
>
Subject: RE: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Palun saatke mulle ka tehnovõrguvaldajate tehnilised tingimused.

Lugupidamisega

Hans Keskrand
Projektijuht
Planeerimise osakond, Projekteerimise üksus
+372 59 819 102
Teelise 4 | 10916 Tallinn | www.transpordiamet.ee
<http://www.transpordiamet.ee>

From: Robert Saun <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, January 8, 2026 12:55 PM
To: Hans Keskrand <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Cc: Rain Koort <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >;
Karl-Cardo Mere <[email-masked] <mailto:[email-masked]>
>
Subject: Re: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Küsimus on praegusel juhul side- ja elektrikaablite kõrguses. Nimelt on
need hetkel ca 1m sügavusel, mis ei rahulda sügavuse nõuet.
Vertikaalplaneeringuga ei ole seda samuti võimalik liialt palju parandada.
Seega sooviksime arutada, kas oleks võimalik kasutada lisameetmeid nende
kaitsmiseks ning kas oleks võimalik teha sügavuse nõude osas mööndusi
tulenevalt teele kehtivast massipiirangust ning võrdlemisi madalast
liikluskoormusest.

Parimate soovidega

Robert Saun

Projekteerimise projektiinsener

T:  <tel:+37253530687> +372 5692 7330

 <https://nobe.ee/>

 <https://www.facebook.com/NOBEehitus>
<https://www.instagram.com/nobeehitus/>
<https://www.linkedin.com/company/nordecon-betoon/>

From: Hans Keskrand <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Date: Thursday, 8. January 2026 at 12:46
To: Robert Saun <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Cc: Rain Koort <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >,
Karl-Cardo Mere <[email-masked] <mailto:[email-masked]>
>
Subject: RE: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Palun kirjutage mulle täpsemalt mis teemat Te arutada soovite (kasvõi
lühikirjeldusega ja jooniseid esitades). Mis on kujunenud probleemiks vms?

Muidu kutsutakse mind koosolekule ja ma pean kas 10 sekundiga mingi
arvamuse kujundama või nõusoleku andma teemades, milles ma ei pruugi osata
täies mahus kaasa rääkida. Äkki peaksin ma kaasama ka mõne tehnovõrkude
seotud kolleegi jne.

Lugupidamisega

Hans Keskrand
Projektijuht
Planeerimise osakond, Projekteerimise üksus
+372 59 819 102
Teelise 4 | 10916 Tallinn | www.transpordiamet.ee
<http://www.transpordiamet.ee>

From: Robert Saun <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, January 8, 2026 12:03 PM
To: Hans Keskrand <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Cc: Rain Koort <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >;
Karl-Cardo Mere <[email-masked] <mailto:[email-masked]>
>
Subject: Koru DP ühendustee tehnovõrkude ristumised

Tere

Lahendame hetkel Koru DP ühendusteel Jõeveere tee juures tehnovõrkude
ristumisi projekteeritava teega. Arvestades trasside praegust paiknemist
ja tee iseloomu, sooviksime Teiega läbi arutada/kooskõlastada antud kohas
ristumise tehnilise lahenduse ning täpsustada tingimusi.

Kõige mõistlikum oleks see teema kiirel (30 min) Teams'i koosolekul läbi
arutada. Kas Teile sobiks koosolek teha esmaspäeval (12.01) alates kell 12
või kolmapäeval (14.01) kella 10-13 vahel või kella 14-17 vahel?

Parimate soovidega

Robert Saun

Projekteerimise projektiinsener

T:  <tel:+37253530687> +372 5692 7330

 <https://nobe.ee/>

 <https://www.facebook.com/NOBEehitus>
<https://www.instagram.com/nobeehitus/>
<https://www.linkedin.com/company/nordecon-betoon/>