Subject: Re: nr 7.2-6-2023-1638-1
From: "Tiina Intelmann" <[email-masked]>
To: Päästeamet <[email-masked]>, "Tarmo Adamberg" <[email-masked]>
Cc: "veljo Veljo Maripuu" <[email-masked]>, "Veljo Maripuu" <[email-masked]>, <[email-masked]>
Date: Fri, 19 Dec 2025 15:27:35 +0200

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu
saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Käeolevaga esitame täiendava informatsiooni Päästeameti ettekirjutusele
korteriühistule aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk
tn 34, mille on allkirjastanud Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo
peainspektor Aleksandra Mäesepp.

Käesolevaks hetkeks on ettekirjutuse p.1 ja 2 loetud täidetuks, nõuded 3
ja 5 on tunnistatud algusest peale kehtetuks.  (Teie 09.12.2025 nr
7.2-6-2023-1638-1)

Käesolev täpsustus puudutab ettekirjutuse p. 4. : Varustada hoone
trepikoda vastavalt kehtivale ehitusprojektile nõuetekohase
evakuatsioonivalgustusega. Soovime täpsustada ettekirjutuse p.4
asjaolusid.

Ettekirjutuses viitab Päästeamet järgmistele aktidele:

tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1, 4 ja 6, § 6 lg 2; siseministri 30. märtsi
2017. aasta määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 45 lg 2
p 1, § 55 lg 2.

Korteriühistu tugineb järgmistele asjaoludele:

1.      Viitame Siseministri määrusele  Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded [ <https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021006> RT I,
23.02.2021, 6 - jõust. 01.03.2021] , mille kohaselt väljapääsutee
valgustus ei ole nõutav kõigis hoonetes.

Tallinn, Pikk 34 maja näol on tegemist 1. kasutusviisiga hoonega
(eluhooned) (Lisa1_21112018.pdf
<https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1230/2202/1013/Lisa1_21112018.pdf>
).

Pikk 34 maja trepikoda ühendab 3 korrust ning seal on ka loomulik
valgustus kolme suure akna näol. Trepikoda kasutab regulaarselt alla 10
isiku, kes kõik tunnevad väljapääsuteed. Olevimäe ja Rohelise turu
poolsetelt pindadelt on olemas autonoomsed väljapääsud tänavale.

2.	Teie poolt ettekirjutuse aluseks olevates dokumentides ei leia me
viidet valgustiheduse mõõtmisaktile, mida olete e-maili teel nõudnud.
Sellest nõudmisest saime teada vähem kui 30 päeva tagasi.

3.	Lisaks oleme Päästeametile saatnud paigaldatud turvavalgustite
vastavusdeklaratsiooni.

4.	Päästeamet toob hiljutises kommunikatsioonis esile Pikk 34
projekti muutmisprojekti, mis viitab evakuatsioonivalgustusele. Selgitame,
et muutmisprojekt koostati vastavalt Päästeameti ettekirjutusele nr
7.2-6-2023-1638-1, kuid nüüdseks on selgunud, et osad selle ettekirjutuse
punktid on osutunud algusest peale kehtetuks.

Käesolevaga teeme ettepaneku lugeda ettekirjutuse nr 7.2-6-2023-1638-1 p.4
täidetuks. Kuna ettekirjutuse nõuded 3 ja 5 on kehtetud ning nõuded 1 ja 2
on täidetud, lugeda täidetuks kogu ettekirjutus.

Samas märgime, et kui hoone kasutusloa taotlemisel peaks olema vajalikud
mõõtmisaktid või täiendavad dokumendid/joonised, siis esitame need
kasutusloa taotluse käigus.

Tiina Intelmann

Tallinn, Pikk 34 korteriühistu juhatuse liige