Subject: RE: Riigitee nr 92 km 5,538 Jänesmäe kinnistu ristumiskoha projekteerimine
From: <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Cc: 'Herkki Rõõm' <[email-masked]>
Date: Mon, 22 Sep 2025 11:52:21 +0300

Tere

Esitame kooskõlastamiseks täiendatud riigitee 92 km 5.538 mahasõidu
ehitusprojekti:
<https://infradaou-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavel_infradaou_onmicr
osoft_com/ErKCWYykQEdCruR2o4LxcV4BkfHvIV6-u3TXy7j69wbvUg> 25007 Jänesmäe
MS

Lugupidamisega

Pavel Karev

Infrada OÜ

55530349

From: Herkki Rõõm <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: reede, 29. august 2025 11:54
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: RE: Riigitee nr 92 km 5,538 Jänesmäe kinnistu ristumiskoha
projekteerimine

Tere,

Vabandan, üks märkus jäi siia veel märkimata:

Projektis on

Selline lahendus pole korrektne, killustiku kihi alla tuleb rajada liivast
täitekiht, mille peenosiste (alla 0,063) sisaldus on väiksem kui 7%.

Lugupidamisega

Herkki Rõõm

peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 521 9446

www.transpordiamet.ee
<https://checkpoint.url-protection.com/v1/url?o=http%3A//www.transpordiame
t.ee&g=NmY5M2I3NjUxMmYzN2U5Yw==&h=OWNkYmJiOGVhOWQ4MDFiOWNhZjRkYTA4NTFmMzMz
YWE3Y2ZjYTgxZGQ1NTNiYjJiMzlkNWI3Y2QzZmM5NjQ1YQ==&p=YzJlOmF5ZXNhOmM6bzozMTY
5ODY2ZDkyOGFmODg5ZmUzMjgyNjkxMjdjNTkwMDp2MTpoOlQ=>

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Herkki Rõõm
Sent: Thursday, August 28, 2025 9:10 AM
To: [email-masked]' <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: Riigitee nr 92 km 5,538 Jänesmäe kinnistu ristumiskoha
projekteerimine

Tere,

Esitatud projekti osas on meil järgmised märkused:

1.	Projekteeritud truup paikneb kahe olemasoleva side maakaabli
vahel.  Vastavalt meie tehnovõrkude projekteerimise juhendile ei tohi
projekteeritud truubi

väliseinast olemasoleva maakaablini olla vähem kui 2 m. Antud
projektlahendus seda ei taga.

Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimlik seda vahekaugust tagada, siis
tuleb olemasolev maakaabel (kaablid) viia truubi põhjast alla poole
vähemalt 1,0 m.

2.	Olemasolevatele maakaablitele projekteeritud kaitsetorud pikendada
kuni projekteeritud nõlva alumise piirini.

3.	Projekteeritud on ristumiskohale liiklusmärk 221 – tegemist on
kinnistu juurdepääsuga. Antud asukohas ei ole liiklusmärgi 221 paigaldus
vajalik.

Palume korrigeeritud projekt esitada meile uusti kooskõlastamiseks e-posti
aadressile [email-masked] <mailto:[email-masked]>

Lugupidamisega

Herkki Rõõm

peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 521 9446

www.transpordiamet.ee
<https://checkpoint.url-protection.com/v1/url?o=http%3A//www.transpordiame
t.ee&g=NmY5M2I3NjUxMmYzN2U5Yw==&h=OWNkYmJiOGVhOWQ4MDFiOWNhZjRkYTA4NTFmMzMz
YWE3Y2ZjYTgxZGQ1NTNiYjJiMzlkNWI3Y2QzZmM5NjQ1YQ==&p=YzJlOmF5ZXNhOmM6bzozMTY
5ODY2ZDkyOGFmODg5ZmUzMjgyNjkxMjdjNTkwMDp2MTpoOlQ=>

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, August 14, 2025 3:08 PM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Cc: 'Herkki Rõõm' <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Riigitee nr 92 km 5,538 Jänesmäe kinnistu ristumiskoha
projekteerimine

Tere

Esitame kooskõlastamiseks riigitee 92 km 5.538 mahasõidu ehitusprojekti:
<https://infradaou-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavel_infradaou_onmicr
osoft_com/ErKCWYykQEdCruR2o4LxcV4BkfHvIV6-u3TXy7j69wbvUg> 25007 Jänesmäe
MS

Lugupidamisega

Pavel Karev

Infrada OÜ

55530349

From: Herkki Rõõm < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: teisipäev, 10. juuni 2025 14:25
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: RE: Riigitee nr 92 km 5,538 Jänesmäe kinnistu ristumiskoha
projekteerimine

Tere,

Tänan esitatud ristumiskoha eskiislahenduse eest.

Esitatud lahendus on oma põhimõtetelt sobilik:

Mõningad tähelepanekud edasise projekti vormistamiseks:

1.	Olemasolevate maakaablite kaitsmine kindlasti vajalik ette näha
(min 1250 N)
2.	Riigitee kattega kokku viimine näidata nii asendiplaanil kui
eraldi lõikejoonisel (astmeline kokkuviik).

Lugupidamisega

Herkki Rõõm

peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 521 9446

www.transpordiamet.ee
<https://checkpoint.url-protection.com/v1/url?o=http%3A//www.transpordiame
t.ee&g=NmY5M2I3NjUxMmYzN2U5Yw==&h=OWNkYmJiOGVhOWQ4MDFiOWNhZjRkYTA4NTFmMzMz
YWE3Y2ZjYTgxZGQ1NTNiYjJiMzlkNWI3Y2QzZmM5NjQ1YQ==&p=YzJlOmF5ZXNhOmM6bzozMTY
5ODY2ZDkyOGFmODg5ZmUzMjgyNjkxMjdjNTkwMDp2MTpoOlQ=>

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Monday, June 2, 2025 5:04 PM
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Cc:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]; Harry Mitt <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>; 'Herkki
Rõõm' < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: Riigitee nr 92 km 5,538 Jänesmäe kinnistu ristumiskoha
projekteerimine

Tere

Edastame ülevaatamiseks riigitee 92 km 5.538 mahasõidu eskiisi:
<https://infradaou-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavel_infradaou_onmicr
osoft_com/ErKCWYykQEdCruR2o4LxcV4BkfHvIV6-u3TXy7j69wbvUg> 25007 Jänesmäe
MS

Palume Transpordiameti põhimõttelist heakskiitu, et saaksime jätkata
projekteerimistöödega. Transpordiameti ristumiskoha nõuded on väljastatud
12.11.2024 kirjaga nr 7.1-1/24/11701-3 (manuses).

Lugupidamisega

Pavel Karev

Infrada OÜ

55530349