Subject: FW: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Mon, 12 Jan 2026 14:08:59 +0200

Tere

Palun registreerida minule täitmiseks

Delta viit 7.1-2/25/8839-5

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Irina Gering <[email-masked]>
Sent: Monday, January 12, 2026 2:06 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Subject: FW: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere.

Lahendus on muudetud, ehtustöid teostatakse Rae valla maal, kuid 
Transpordiameti kaitsevööndis.

Saadan muudetud lahenduse plaanid.

Palun kooskõlastada.

Lugupidamisega

Irina Gering

Kliendihalduse spetsialist

mob +372 5919 7247 | e-mail:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

OÜ Pluvo Eesti | Värvi tn 4, 10621 Tallinn |  <http://www.pluvo.ee/> 
www.pluvo.ee

From: Laur Kõiv <[email-masked]>
Sent: kolmapäev, 19. november 2025 13:10
To: Irina Gering <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere

Oleme esitatud materjalid üle vaadanud ning palume korrigeerida/täiendada.

*	Palume nihutada maakaabli paiknemine riigiteega kulgevas osas väljapoole 
TRAM maaüksust (nt punane kontuur).

Arendusala tarbeks planeeritud tehnovõrgud palume kulgevas osas planeerida 
arendusalale, väljapoole TRAM maaüksust.

*	Palume esitada IKÕ plaanid ka pdf kujul.

IKÕ plaanidelt palume eemaldada kõrgusarvud.

Palume kajastada TRAM maaüksuse katastriüksuse nimetus ja nr ilma 
kattumisteta (parandada loetavust nt pöörata kirja).

Palume kontrollida IKÕ plaanil ja tingmärkides kilbi kontuuride värvust 
(värvused erinevad, roosa/punane)

Korrigeeritud materjalid palume esitada kas minu e-mailile või e-posti 
aadressile [email-masked] <mailto:[email-masked]> .

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Irina Gering <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, November 17, 2025 4:04 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: FW: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere.

Asendiplaanil on tehtud muudatus.

Palun kooskõlastada.

Lugupidamisega

Irina Gering

Kliendihalduse spetsialist

mob +372 5919 7247 | e-mail:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

OÜ Pluvo Eesti | Värvi tn 4, 10621 Tallinn |  <http://www.pluvo.ee/> 
www.pluvo.ee

From: Irina Gering
Sent: teisipäev, 8. juuli 2025 10:03
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: FW: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere.

Saadan uuesti.

Lugupidamisega

Irina Gering

Kliendihalduse spetsialist

mob +372 5919 7247 | e-mail:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

OÜ Pluvo Eesti | Värvi tn 4, 10621 Tallinn |  <http://www.pluvo.ee/> 
www.pluvo.ee

From: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: teisipäev, 8. juuli 2025 08:32
To: Irina Gering < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: FW: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere

Materjalides ei tuvastanud TRAM maaüksuse IKÕ plaani.

Palume esitada TRAM maaüksuse IKÕ plaan ja esitada materjalid uuesti minu 
e-mailile.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Irina Gering < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Tuesday, July 1, 2025 9:54 AM
To: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: FW: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere.

IKÕ plaan parandatud. Geodeesial oli puudu Linni tee T1 kataster. Parandatud 
asend ja IKÕ.

Lugupidamisega

Irina Gering

Kliendihalduse spetsialist

mob +372 5919 7247 | e-mail:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

OÜ Pluvo Eesti | Värvi tn 4, 10621 Tallinn |  <http://www.pluvo.ee/> 
www.pluvo.ee

From: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: neljapäev, 26. juuni 2025 08:57
To: Irina Gering < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere

Palume IKÕ plaani veel korrigeerida vastavalt TRAM Maade osakonna 
tähelepanekutele.

IKÕ plaanilt on puudu riigitee äärse kinnistu Linnu tee T1 (tunnus: 
65301:013:0505) piirid, kat nimetus ja tunnus.

Lisaks palume kontrollida ka Linnu tee 16 kinnistu piiri paiknemist ja 
nimetust IKÕ plaanil.  Hetkel on IKÕ plaanil kirjas nimetus ka Piiri tn 2, 
kuid peaks olema ainult Linnu tee 16.

Palume korrigeerida IKÕ plaani ning esitada materjalid uuesti minu 
e-mailile.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Irina Gering < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Wednesday, June 25, 2025 11:26 AM
To: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: FW: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere.

Tehtud parandus.

Palun kooskõlastada.

Lugupidamisega

Irina Gering

Kliendihalduse spetsialist

mob +372 5919 7247 | e-mail:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

OÜ Pluvo Eesti | Värvi tn 4, 10621 Tallinn |  <http://www.pluvo.ee/> 
www.pluvo.ee

From: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: teisipäev, 17. juuni 2025 14:31
To: Irina Gering < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere

Oleme materjalidega tutvunud ning palume täiendada/korrigeerida.

*	Palume asendiplaanil kajastada nn noolega kastis TRAM maaüksusel kaablite 
rajamise min sügavus 1,0m.

*	Palume maanduspaigaldis rajada väljapoole TRAM maaüksust.

Lisaks palume ühtlustada asendiplaanil kajastatud ning tingmärkides 
kajastatud maanduspaigaldise tingmärke (värvus, kontuur).

*	Palume korrigeerida IKÕ plaani

Palume eemaldada plaanilt kõrgusarvud ning tingmärkides kajastada kilpide 
tähised.

Palume asendiplaanilt eemaldada km nr ja tabelist tulp „Asukoht riigitee..“ 
antud andmete esitamist enam ei nõuta ning km nr ei ole ka hetkel täpne.

Lisaks palume „Kasutusõiguse ala“ asemel kajastada „IKÕ seadmise ala“.

Asendiplaanil palume kajastada POS1 tähis.

IKÕ ala ulatus TRAM maaüksusel palume kajastada kaabli kontuurist 1,0m.

Korrigeeritud materjalid palume esitada kas minu e-mailile või e-posti 
aadressile  <mailto:[email-masked]> [email-masked].

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Irina Gering < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Tuesday, May 27, 2025 12:02 PM
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: 24-20-65. Lagedi alevik, Niidu tn 11 elektrivarustus

Tere.

Palun kooskõlastada elektrivarustuse lahendus.

Lugupidamisega

Irina Gering

Kliendihalduse spetsialist

mob +372 5919 7247 | e-mail:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

OÜ Pluvo Eesti | Värvi tn 4, 10621 Tallinn |  <http://www.pluvo.ee/> 
www.pluvo.ee