Subject: Ed: Enersense AS töö LC1222 projekt
From: "Egle Ninep-Kaselt" <[email-masked]>
To: Laur Kõiv <[email-masked]>, <[email-masked]>
Cc: "Sander Salu" <[email-masked]>
Date: Thu, 19 Mar 2026 00:06:17 +0200

Tere,

Annan teada, et Janar Kubbi töösuhte lõppemisel Enersense AS-s jätkan tema
töö projekteerimisega.

Edastan manuses projekti dokumendid vastavalt all viidatud märkustele.

Parimate soovidega,

Egle Ninep-Kaselt

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5597 1898

E-mail:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]

Aadress: Mõigu 3 10112 Tallinn

 <http://www.enersense.ee/> www.enersense.ee

 <https://www.linkedin.com/company/enersense-estonia/>
<https://twitter.com/EnersenseAs>
<https://www.facebook.com/enersenseestonia>
<https://www.instagram.com/enersenseestonia/>

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only
for a specific individual and purpose. It may contain information which is
privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or
communication. If you are not the intended recipient, please notify
(telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and
any attachments from your system without producing, distributing or
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.
Thank you.

Saatja: Kubbi Janar <[email-masked]>
Saatmisaeg: Tuesday, February 10, 2026 9:24 AM
Adressaat: Egle Ninep-Kaselt <[email-masked]>
Teema: FW: Enersense AS töö LC1222 projekt

Lugupidamisega

Janar Kubbi

Projekteerija

Enersense AS

From: Laur Kõiv <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, January 20, 2026 2:41 PM
To: Kubbi Janar <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Enersense AS töö LC1222 projekt

Tere

Oleme esitatud materjalid üle vaadanud ning palume korrigeerida/täiendada,
kuna planeeritavad tehnovõrgud jäävad peamiselt perspektiivse riigitee
maaüksustele.

*	Palume perspektiivsete riigiteedega ristumiste asukohtades
(arendushuviga tee katte ja mulde all, sh kergtee all)
elektrimaakaablid/kaitsetorud rajada olemasolevast maapinnast min 2,2m
sügavusele ning kaitsetoru tugevusega 1250N. Palume vastavalt kajastada
asendiplaanil nn noolega kastis ja seletuskirjas.
*	Perspektiivse TRAM maaüksusel nn haljasalale palume
elektrimaakaablid ja reservtorud kavandada minimaalselt 1,0m sügavusele ja
kaitsetorud tugevusega 750N. Palume vastavalt kajastada asendiplaanil nn
noolega kastis ja seletuskirjas.
*	Sealhulgas palume arvestades perspektiivseid kraave, truupe,
sademeveesüsteeme, valgustusmaste, liiklusmärke jne.

*	Palume nihutada puurimiskaevik eemale planeeritavate teede
asukohtadest ja planeeritavast muldest.

Palume asendiplaanil kajastada ka planeeritava tee sh kergtee mulde
piirjooned.

*	Palume kajastada projekti asendiplaan loetavamalt, hetkel on liiga
palju infot ning elektriprojekti osa on keeruline jälgida.

Draftiti töös oli nt kaks eraldi asendiplaani koos teeprojektiga (sh
teeprojekti osa oli kajastatud hallina all) ja ilma teeprojektita.

*	Palume ristmeväljajoonisel kajastada ka perspektiivse tee ja
kergtee maapinna kontuurid.

Palume perspektiivse tee ja kergtee mulde asukohtades (perspektiivse TRAM
maaüksuse ulatuses) kavandada elektrimaakaablid/kaitsetorud min 2,2m
sügavusele olemasolevast maapinnast ning kaitsetoru tugevusega 1250N.

*	Palume asendiplaanil kajastada ka Draftit OÜ reservtorude ja
kaitsetorude tugevuse andmed (1250N).

*	Palume kontrollida asendiplaanil Draftit OÜ reservtorude tingmärgi
vastavust, palume kajastada sama jämedusega joone kontuuri.

Palume edastada komplektne täiendatud projekt, kas minu e-mailile või
[email-masked] <mailto:[email-masked]> .

Juhime tähelepanu, et uute materjalide esitamisel võib märkuseid ning
asjaolusid lisanduda.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/>
Transpordiamet

From: Kubbi Janar <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, January 7, 2026 1:03 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Enersense AS töö LC1222 projekt

Tere

Vabandust Viivituste eest, aga edastan kooskõlastamiseks projekti
asendiplaani. Kuna seal on tänu RBE’le segadus, siis avadlus jäi poolikuks
hetkel.

Lugupidamisega

Janar Kubbi

Projekteerija

Enersense AS

From: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Monday, December 29, 2025 11:07 AM
To: Kubbi Janar < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Cc:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: Enersense AS töö LC1222 projekt

Tere

Palume täiendavat infot, kas antud Enersense AS töö LC1222 on valmis ja
kas antud tööd on plaanis esitada ka kooskõlastamiseks Transpordiametile
(või on juba esitatud TRAMile)?

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/>
Transpordiamet

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only
for a specific individual and purpose. It may contain information which is
privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or
communication. If you are not the intended recipient, please notify
(telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and
any attachments from your system without producing, distributing or
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.
Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only
for a specific individual and purpose. It may contain information which is
privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or
communication. If you are not the intended recipient, please notify
(telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and
any attachments from your system without producing, distributing or
retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person.
Thank you.