Subject: FW: Re[6]: Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee ülekäigukoha valgustuse kooskõlastamine
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Wed, 1 Apr 2026 10:46:32 +0300

Tere

Palun registreerida minule täitmiseks

Delta viit 7.1-2/26/20903-4

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Mihkel@estgrid <[email-masked]>
Sent: Tuesday, March 31, 2026 4:46 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Cc: Merike Joonsaar <[email-masked]>; [email-masked]
Subject: Re[6]: Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee 
ülekäigukoha valgustuse kooskõlastamine

Tere Laur

Korrektuurid sisse viidud - 
https://www.dropbox.com/scl/fo/e7fg5ulumtavuzux3mo93/ANPFlwrwmzx0GUgqwdhzYMs?rlkey=uufeoz883g2zp7wo75n29ojmu 
<https://www.dropbox.com/scl/fo/e7fg5ulumtavuzux3mo93/ANPFlwrwmzx0GUgqwdhzYMs?rlkey=uufeoz883g2zp7wo75n29ojmu&dl=0> 
&dl=0

Parimat

Mihkel Oitsalu

Estgrid OÜ

M:5054620

E, 30/03/2026 kell 17:48 kirjutas Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >:

Tere

Edastan tähelepanekud:

*	Hetkel paikneb valgustusmast täpselt kraavi põhjas, palume nihutada 
kergliiklustee poole, selliselt et mast ei jääks kraavi põhja ning ei 
takistaks sademevee voolamist.

*	Valgustusmast enam TRAM maaüksusele ei rajata ning antud masti asukohas 
IKÕ ala ei tule (POS 4). Palume vastavalt IKÕ plaani ja tabelit 
korrigeerida.

Lisame juurde TRAM maade osakonna tähelepanekud.

Palume IKÕ plaani tingmärkides ühtlustada elektrimaakaabli nimetust hetkel 
ühes kohas tänavavalgustuse maakaabel ning teises kohas jõukaabel. Palume 
kasutada elektrimaakaabli mõistet IKÕ plaanil läbivalt.

Palume ühtlustada projekti seletuskirja, asendiplaani ja IKÕ plaani 
pealkirja, et oleksid ühesed.

Projekti nimi seletuskirjas ja ikõ-plaanil erinev. Seletuskirjas on see 
erinev – tiitellehel on välisvalgustus, seletuskirja päises – 
tänavavalgustus…

Palume vastavalt projekti korrigeerida ning esitada projekti materjalide 
kooskõlastamiseks minu e-mailile või aadressile 
<mailto:[email-masked]> [email-masked].

Parimate soovidega

<![if !vml]><![endif]>Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Mihkel@estgrid <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, March 25, 2026 4:05 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Cc: [email-masked] <mailto:[email-masked]> ; Merike Joonsaar 
<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Re[4]: Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee 
ülekäigukoha valgustuse kooskõlastamine

Tere

Nihutasime valgustimaste riigiteest eemale.

Korrigeeritud joonised - 
https://www.dropbox.com/scl/fo/e7fg5ulumtavuzux3mo93/ANPFlwrwmzx0GUgqwdhzYMs?rlkey=uufeoz883g2zp7wo75n29ojmu 
<https://www.dropbox.com/scl/fo/e7fg5ulumtavuzux3mo93/ANPFlwrwmzx0GUgqwdhzYMs?rlkey=uufeoz883g2zp7wo75n29ojmu&dl=0> 
&dl=0

Lugupidamisega

Mihkel Oitsalu

Estgrid OÜ

M:5054620