Subject: FW: 13107P LC3197 Piibe mnt 20 elektriautode laadimisjaama liitumine - kooskõlastamine
From: Elliko Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Wed, 17 Dec 2025 10:10:49 +0200

Tere

Edastan.

Parimate soovidega

Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Tehnovõrkude üksus

Tel: 57 848 581

E-post:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Vlad Romanjuk <[email-masked]>
Sent: Wednesday, December 17, 2025 9:53 AM
To: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Subject: Re: 13107P LC3197 Piibe mnt 20 elektriautode laadimisjaama 
liitumine - kooskõlastamine

Tere!

Edastame teile parandatud tööprojekti.

--

Lugupidamisega

Vlad Romanjuk

Electrical Designer | Projekteerija

+372 5576433

On Mon, Dec 15, 2025 at 5:39 PM Frantz Gregor Tomps 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> > wrote:

---------- Forwarded message ---------
From: Elliko Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Date: Mon, Dec 15, 2025 at 4:40 PM
Subject: RE: 13107P LC3197 Piibe mnt 20 elektriautode laadimisjaama 
liitumine - kooskõlastamine
To: Frantz Gregor Tomps <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >

Tere

Esitasite Transpordiametile kooskõlastamiseks Piibe mnt 20 elektriautode 
laadimisjaama liitumise projekti. Ilmnesid projekti kooskõlastamist 
takistavad asjaolud, milledest tulenevalt palun projektlahendust 
korrigeerida:

1.	Riigitee nr 15133 Käravete-Aravete km 2,2-4,155 (Aravete-Kurisoo lõik) on 
rekonstrueerimise objekt. Koostatud on ka REKi projekt (manuses), millega 
palun elektriprojekti koostamisel arvestada ja aluseks võtta.
2.	Juhime tähelepanu, et diagonaalis kaabli ristumine riigiteega ei ole 
Transpordiameti poolt aktsepteeritav. Kõik maa-aluste tehnovõrkude 
ristumised riigiteedega tuleb kavandada võimalikult täisnurga all 
(70°-110°).

3.	Joonisele palun lisada puurimiskaevikute kaugused. Puurimiskaevikud ei 
tohi olla tee nõlva alumisele joonele lähemal kui 1,0 m või nõlva puudumisel 
teekatte servale lähemal kui 3,0 m.
4.	Projekti juurde lisada ristmevälja joonised, mis vastavad TRAM 
tehnovõrkude nõuete Lisale 3. Teie poolt koostatud joonis on nihkes.

5.	Asendiplaanile kanda geodeetilise mõõdistustöö koostaja andmed.
6.	Seletuskirja lisada riigiteemaal kaabli kulgemise osa, sügavuste ja 
kaitsetoru min nõuded.
7.	Teemaale tehnovõrgu kavandamisel tuleb projekti seletuskirjas välja tuua 
paigaldamistehnoloogia iga trassi lõigu kohta. Olete kavandanud kaks 
kaablit, aga kaitsetoru näitate ainult kaablile, mitte reservtorule? Mitu 
puurimist teostatakse? Palume seletuskirjas konkreetselt välja tuua 
puurimise metoodika ehk mitu puurimist teostatakse antud lõigus ja mis 
läbimõõduga rajatakse puurimistunnel, sh tagasitõmbamise korrad jne. 
Joonisele lisada läbilõige puurmistunnelist ja kaablite asetsemisest selles.

Hetkel ei saa aru, kuidas olete kavandanud, ristmevälja joonisel ei ole 
üldse näidatud kaablit ega reservtoru, vaid ainult kaitsetoru? Palun 
korrigeerida, sest hetkel ei ole selge, kuidas Te tehnovõrkude ehitust 
riigiteega ristumisel olete kavandanud.

8.	Taastamise osa puudu. Lisada joonisele.

9.	IKÕ seadmiseks tuleb koostada tehnovõrgu projektis sisalduva joonisena 
isikliku kasutusõiguse plaan. Palun vormistad IKÕ plaan vastavalt TRAM 
juhendile ja näidislahendusele. Joonisel peab olema kajastatud nii 
reservtoru kui ka kaabel.
10.	Lisada seletuskirja ja asendiplaanile, et kõrvale kalded riigiteemaal on 
kooskõlastatud projektist keelatud.

Parimate soovidega

Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Tehnovõrkude üksus

Tel: 57 848 581

E-post:  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Frantz Gregor Tomps <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Sunday, November 23, 2025 10:42 PM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: 13107P LC3197 Piibe mnt 20 elektriautode laadimisjaama liitumine - 
kooskõlastamine

Tere!

Koostame Elektrilevi OÜ tellimusel projekti 13107P LC3197 Piibe mnt 20 
elektriautode laadimisjaama liitumine.

Saadame Teile projekti kooskõlastamisele.

Lugupidamisega

Frantz Gregor Tomps

Projekteerija

+372 521 6230

 <https://hepta.ee/>

-- 

Lugupidamisega

Frantz Gregor Tomps

Projekteerija

+372 521 6230

 <https://hepta.ee/>