Subject: FW: Sõrve tee optilise sidevõrgu rajamine
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Thu, 23 Oct 2025 13:57:40 +0300

Tere

Palun registreerida minule täitmiseks

Delta viit 7.1-2/25/12300-6

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: [email-masked] <[email-masked]>
Sent: Thursday, October 23, 2025 1:55 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Subject: RE: Sõrve tee optilise sidevõrgu rajamine

Tere,

Saadan korrigeeritud projekti.

Tervitades,

Artjom Rem

Edites OÜ

5519496

  _____

От: Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Отправлено: 20 октября 2025 г. 11:17
Кому: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Тема: RE: Sõrve tee optilise sidevõrgu rajamine

Tere

Oleme materjalid üle vaadanud ning palume korrigeerida/täpsustada.

*	Palume asendiplaani korrigeerida ja kajastada üheselt antud lõigus meetod, 
hetkel nii lahtine meetod kui kinnine üheaegselt. Haljastuse taastamine ja 
noolega kastis tekst.

Lisaks palume asendiplaanil kajastada nn noolega kastis, et ristumisel 
kraaviga rajatakse side maakaabelliin kraavi põhjast min 1,0m sügavusele.

Lisaks palume kajastada asendiplaanil antud asukohas vastav kraavi kontuur.

Lisaks palume kajastada avatud meetodi osas nn noolega kastis min sügavus 
TRAM maaüksusel 1,0m.

*	Lisaks kajastada ristmevälja joonisel samuti kraavi kontuur ja min sügavus 
1,0m kraavi põhjast.

Lisaks palume kontrollida läbilõikel kraavi poolses osas (paremal pool) side 
maakaabelliini sügavust maapinnast, kohati tundub, et sügavus ei ole piisav 
min 1,0m.

*	Asendiplaanil tingmärkidest kajastub nüüd, et sidekaev on perspektiivne?

Palume kontrollida, kas antud kaev on ikkagi projekteeritav ning vajadusel 
korrigeerida.

*	Palume täpsustada, kas ristumisel riigiteedega rajatakse ühte Ø110,1250 N 
torru 2x multitoru või rajatakse 2x Ø110,1250 N toru (ja teostatakse nn kaks 
puurimist kõrvuti)?

Juhul kui rajatakse 2xØ110,1250 N toru kõrvuti siis palume kajastada ka 
vastavalt asendiplaanil.

Palume kajastada vastav läbilõike joonis antud asukohtades nn noolega kastis 
nt

Palume vastavalt kajastada ka IKÕ plaanidel TRAM maaüksuste ulatuses, sest 
hetkel IKÕ plaanide kohaselt rajatakse 1xsidetoru.

Juhul kui rajatakse 2x multitoru, siis palume ka vastavalt IKÕ plaanil 
kajastada.

Palume kajastada ka IKÕ plaanidel vastav lisainfo nn noolega kastis.

IKÕ plaanidel palume kajastada samuti üheselt, mitu multitoru TRAM 
maaüksusel rajatakse ja mis asukohtadesse.

Palume lisada viited juurde nn noolega kast multitorude kohase infoga ja 
samuti läbilõige.

*	IKÕ plaan (Lisa1_19801_001_1026) ei ole asendiplaaniga kooskõlas. Palume 
kontrollida ja korrigeerida (vana versioon).

Palume edastada täiendatud projekt, kas minu e-mailile või 
<mailto:[email-masked]> [email-masked].

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Friday, October 3, 2025 9:12 AM
To: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: RE: Sõrve tee optilise sidevõrgu rajamine

Tere,

Saadan korrigeeritud projekti.

Tervitades,

Artjom Rem

Edites OÜ

5519496