Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine
From: <[email-masked]>
To: "Annika Matson" <[email-masked]>
Cc: <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>
Date: Tue, 18 Nov 2025 22:51:40 +0200

Tere!

Edastan taas projektmaterjalid (2101728M_MP_ENV_v04 ja
2101728M_MP_ENV-4-01_v04_sidevarustuse-plaan) ülevaatuseks. Lisasin ka
Roadplani muudetud projektimaterjalid (21070-1_TP_TL-M1), mis kajastavad
katete taastamist. Kraavi nõlva taastamise lõike joonis on leitav ENV
asendiplaanilt.

Lisasin ka ehitusloa saanud väliselektripaigaldise eelprojekti
(2101728_EP_v03_EL2). Selle projektlahendust(asendiplaanilist lahendust)
kooskõlastatav muudatusprojekt muudab.

Parimate soovidega

	Eda Vane

maastikuarhitekt

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

M: +372 52 94 786

From: Annika Matson <[email-masked]>
Sent: 31 October 2025 11:22
To: Eda Vane <[email-masked]>
Cc: Kerli Koolma <[email-masked]>
Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

ETTEVAATUST: Väline saatja. Ärge klõpsake linkidel ega avage manuseid
saatjatelt, keda te ei usalda.

Tere

Tutvudes väljastatud ehituslubade aluste projektidega on olukord hetkel
veidi segane ja vastuoluline. Projekti saab muuta vaid projekti autor.

1.	Varasema sideprojekti lahenduse on koostanud Bonava Eesti OÜ ning
projekti muutnud NSWE OÜ. Teen siinkohal ettepaneku koostada sideliitumise
muudatuslahendusele eraldi sideprojekt alloleval pildil kajastuvas mahus
ning peale projekteeritud sidekaevu SK-2 näidata et sidevõrk ühendatakse
varem projekteeritud sidevõrguga ning viidata siis vastavale
sideprojektile (vt fail manuses). Projekti koostamisel lähtuda
Transpordiameti juhendist
<https://www.transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2021-12/noude
d_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0%20%281%29.pdf> Nõuded tehnovõrkude
teemaale paigaldamise kavandamisel (2018).

2.	Katete taastamise projekti on koostanud Roadplan OÜ, kuid
muudatuse teinud Bonava Eesti OÜ. Varasemat projekteeritud sidetrassi
asukohas maapinna taastamist (muudatuse ettepaneku mahus) Roadplan OÜ
poolt koostatud teeprojekt ei käsitlenud. Tulenevalt antud asjaolust teeme
ettepaneku koostada katete taastamine sideprojekti mahus.

Toimides punktide 1 ja 2 kohaselt jääks puutumatuks varasemalt väljastatud
ehituslubade alused projektid ning kuna sideliitumist Telia sidekaevust
teha ei saa, siis teostatakse see vastavalt eraldi sideliitumise
projektile.

Tähelepanekud projektile:

3.	Olete kaeviku märkinud vaid paigaldatava kaevu asukohale, kuid
ELASA sidevõrguga ühendamiseks tuleb lahti kaevata ka ELASA sidetrass.
Märkida asendiplaani joonisele ka ELASA sidetrassi lahtikaevatav osa
(arvestada ka varisemisnurgaga).
4.	Kuna ELASA sidevõrk paikneb väga maanteekraavi ääres ja sidetrassi
lahtikaevamisel saab kahjustada ka kraavi nõlvus, siis palun esitada ka
kraavi nõlva taastamise lõike joonis.
5.	Projekti alusplaanil kajastub vaid üks ELASA multitoru kõrgusmärk.
Palun asendiplaanile märkida ELASA sidetrassi paigalduskõrgused vähemalt
kahel mõõdistuspunktil kummalgi pool ELASA sidetrassist väljavõtte
tegemise asukohta.
6.	Edastage palun asendiplaani joonis ka .dwg formaadis.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Friday, October 17, 2025 12:54 PM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Cc:  <mailto:[email-masked]> [email-masked];
<mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

Tere!

Saadan Teile uuesti ülevaatuseks Soo tee 3-5 korterelamute sidevõrgu
muudatusprojekti.

Parimate soovidega

Eda Vane

maastikuarhitekt

M: +372 52 94 786

From: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: 29 September 2025 10:58
To: Eda Vane < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Cc: Kerli Koolma < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

ETTEVAATUST: Väline saatja. Ärge klõpsake linkidel ega avage manuseid
saatjatelt, keda te ei usalda.

Tere

See oleks tõesti korrektsem, kui märgite, et tegemist on
muudatusprojektiga ning seletuskirjas kirjeldate ära ka põhjuse, miks
muudatusprojekt on koostatud.

Lisada projekti asendiplaanile taastatav ala ning selgitav info nii
asendiplaanile kui seletuskirja, et mis projektile vastavalt tuleb
teostada katete taastamine ning lisage taastamise joonis sideprojekti
Lisana.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Thursday, September 25, 2025 9:57 AM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Cc:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

Tere!

Tänan tähelepanekute eest.

Esimese 3 punkti kohta küsimused puuduvad ja edastan märkused sidetrassi
muudatusprojekti koostajale.

4 punkti “Paraku ei saa aktsepteerida, et sidetrassi taastamine riigitee
kaitsevööndis teostatakse korterelamute projektiga. Detailplaneeringu
elluviimise tegevuskava kohaselt tuleb esmalt rajada juurdepääsuteed ja
tehnovõrgud ning seejärel alustada alles kortermajade ehituslubade
taotlemisega. Riigitee kaitsevööndis katete taastamine näha ette
sideprojektis.” osas, aga soovin nõu küsida.

Nimelt on meil kogu ala kohta kaks projekti “Soo tee 3 // 5 korterelamud”
(ehitusluba 2212271/19397) ja “Soo tee ja Uusmäe põik tänava teed ja
tehnovõrgud” (ehitusluba 2212271/07173). Hetkel kooskõlastatav
elektripaigaldis. Sidevarustuse projekt on koostatud muudatusprojektina,
kuna sidevarustusele on väljastatud juba ehitusluba korterelamute
ehitusloaga nr 2212271/19397. Sidevarustus oli lahendatud algselt Telia
võrgust, ent ehitusega alustades teatas Telia, et nad ei saa meile siiski
sideühendust tagada ja olime sunnitud koostama muudatusprojekti, et
korterelamutel oleks tagatud sidevarustus. Sel korral siis pöördusime
ELASA poole. Seetõttu on katete taastamine lahendatud korterelamute
projekti muudatusena.

Detailplaneeringu elluviimise tegevuskava nõue esmalt rajada
juurdepääsuteed ja tehnovõrgud ning seejärel alustada alles kortermajade
ehituslubade taotlemisega ei ole enam osalt asjakohane, sest nii teedele-
tehnovõrkudele kui ka kortermajadele on kõik ehitusload juba väljastatud.
Tegelikkuses toimuvad ehitustööd suures osas paralleelselt.

Vaatasin ka ise, et projekti tiitellehele on kirjutatud põhiprojekt. Kas
olukorra lahendaks see, kui korrigeerime tiitellehte ja paneme töö
pealkirjaks “SOO TEE 3//5 KORTERELAMUD. VÄLISELEKTRIPAIGALDIS”
muudatusprojekt?

Parimate soovidega

Eda Vane

maastikuarhitekt

M: +372 52 94 786

From: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Wednesday, September 24, 2025 4:13 PM
To: Eda Vane < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

 <mailto:[email-masked]>
[email-masked] saada teile sageli meilisõnumeid.
<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification> Lugege täpsemat teavet
selle kohta, miks see on oluline

ETTEVAATUST: Väline saatja. Ärge klõpsake linkidel ega avage manuseid
saatjatelt, keda te ei usalda.

Tere

Tänan. Edastan uued tähelepanekud:

1.	Digikonteineris asuvas seletuskirjas on varasemalt märgitud
korrektuurid sisse viimata. Palun korrigeerida ELASA tehniliste tingimuste
väljastamise kuupäeva, võimalusel ka kinnistu aadressi vastavalt
tegelikkusele.
2.	Asendiplaani tingmärkides puudub kaitsetoru tingmärk ning
projekteeritud KKS-2 sidekaevu tingmärk (on vaid Vesimentori oma). Lisada
ka varem projekteeritud projekti nimetus, number ja projekti koostaja.
3.	Palun kavandada sidekaev 035YK09 ELASA sidetrassi kõrvale,
arvestusega, et sidekaevu paigaldamiseks rajatav kaeviku serv jääb
riigitee äärse kraavi nõlvast min 1 m kaugusele.
4.	Paraku ei saa aktsepteerida, et sidetrassi taastamine riigitee
kaitsevööndis teostatakse korterelamute projektiga. Detailplaneeringu
elluviimise tegevuskava kohaselt tuleb esmalt rajada juurdepääsuteed ja
tehnovõrgud ning seejärel alustada alles kortermajade ehituslubade
taotlemisega. Riigitee kaitsevööndis katete taastamine näha ette
sideprojektis.

Parimate soovidega,

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Monday, September 22, 2025 4:42 PM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>;  <mailto:[email-masked]>
[email-masked]
Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

Tere!

Edastan Teile uuesti Soo tee 3-5 projektmaterjalid ülevaatamiseks ja
sobivusel kooskõlastamiseks. Manusest on leitav ELV projekti digidoc
konteiner kõikide vajalike dokumentidega. Lisaks panin juurde Soo tee 3-5
TL projekti asendiplaani, kus on näidatud ära katendite taastamise ulatus.
Lisaks panin manusesse ka Soo tee teede ja tehnovõrkude projekti
asendiplaani, mis osaliselt kajastab sidetrassi katendite taastamist.

Juhul kui soovite lisaks veel infot, materjale, siis andke julgesti teada
ja edastan.

Parimate soovidega

Eda Vane

maastikuarhitekt

From: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Tuesday, September 2, 2025 2:33 PM
To: Eda Vane < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

 <mailto:[email-masked]>
[email-masked] saada teile sageli meilisõnumeid.
<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification> Lugege täpsemat teavet
selle kohta, miks see on oluline

ETTEVAATUST: Väline saatja. Ärge klõpsake linkidel ega avage manuseid
saatjatelt, keda te ei usalda.

Tere

Edastan tähelepanekud projektile Saku aleviku Soo tee 3//5 sidevarustuse
projektile riigitee nr 11342 Saku-Tõdva tee km 1,36.

1.	Asendiplaanile märkida ELASA sidetrassi paigalduskõrgused vähemalt
kahel mõõdistuspunktil kummalgi pool paigaldatavat sidekaevu.
2.	Seletuskirja punktis 1.3.5 märgite, et „Sidekanalisatsiooni trass
jääb uute projekteeritavate katete alla, seega eraldi katendite taastamist
ette ei nähta“ Palun täpsustada milliste projekteeritavate katendite alla
jääb teekaitsevööndisse rajatav multitoru ja sidekaev.
3.	Edastada asendiplaani joonis .dwg formaadis.

PS.

*	Maa-ameti kaardi andmetel jääb kinnistu Soo tee 3 // 5
(71901:001:0468) Saku aleviku mitte Kasemetsa külla nagu on projektis
märgitud.
*	ELASA tehniliste tingimuste väljastamise kuupäev pole korrektne.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Friday, August 29, 2025 10:45 AM
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: Soo tee 3-5 sidevõrk. Riigitee kaitsevööndis ehitamine

Tere!

Palun kooskõlastust Soo tee 3-5 korterelamuste sidevõrgu
muudatusprojektile.

Selgituseks. Muudatusprojektile seetõttu, et Soo tee 3 ja 5 korterelamute
ehitusluba väljastati sidevõrgu lahendusega AS Teliale kuuluvast
taristust. Juhtus, aga kentsaks olukord, kus projekti kooskõlastust
uuendades teatas AS Telia, et nad ei saa enam meile oma taristust
sideühendust pakkuda. Olime sunnitud sidevõrgu ümber projekteerima ja
liituma lairibaühenduse võrguga. ELASA-ga liituda saame vaid juhul, kui
rajame liitumiseks uue sidekaevu ja sellega kaasnevad ehitustööd ning
rajatised 11342 Saku-Tõdva tee kaitsevööndis.

Lisasi tutvumiseks ja sobivusel ka kooskõlastamiseks manusesse
muudatusprojekti asendiplaani ja seletuskirja.

Parimate soovidega

Eda Vane

maastikuarhitekt

Bonava Eesti OÜ

Toompuiestee 35

10149 Tallinn, Estonia

bonava.ee