Subject: FW: Kasutusteatise taotlus nr 2511301/23458.
From: "Annika Matson" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Mon, 15 Dec 2025 11:28:44 +0200

Tere

Palun registreerida.

Delta viit: 7.1-2/25/18320-3.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Larsen Daniil <[email-masked]>
Sent: Monday, December 15, 2025 9:17 AM
To: Annika Matson <[email-masked]>; Aare Saliste
<[email-masked]>
Subject: Re: Kasutusteatise taotlus nr 2511301/23458.

Tere,

Lugupeetud Transpordiamet,

Täname teie tagasiside eest ning anname täiendavad selgitused teostatud
suundpuurimistööde kohta.

1. Puurimist alustati vastavalt projektile

Kinnitame, et puurimist alustati vastavalt projektlahendusele Pärnu mnt
539 kinnistult, mitte riigitee haljasalalt.
Puurimisprotokollis toodud sügavusandmed ja teljejoonised kajastavad
tegelikku olukorda ning kinnitavad puurimisseadme paiknemist õigel alal.

2. Projekti järgne sügavus ei olnud täielikult saavutatav geoloogiliste ja
ruumiliste piirangute tõttu

Tööde käigus ilmnes mitu olulist tegurit, mis muutsid projekteeritud
sügavuse täieliku saavutamise tehniliselt väga keerukaks:

*	Paemassiivi ebaühtlane ja väga kõva struktuur, mis tõstis puuripea
kinnikiilumise riski ning võimaliku varustuse rikkumise riski.

*	Varasemalt tuvastatud olukord Tallinna Vesi torustikega, kus
torustike tegelik sügavus ei vastanud registriandmetele, tingis vajaduse
vältida täiendavaid riske ning minna planeeritust sügavamale.

*	Puurimisala ruumipuudus kinnistul – suurte puurmasinate tööks
vajalikku manööverruumi oli äärmiselt vähe. Uue puurimise teostamiseks
tuleks eemaldada märkimisväärne kogus pinnast ning luua täiendav töötsoon.

*	Uue puurimise korral suureneeks risk jõuda liigselt sügavale,
sattuda täiendavate kommunikatsioonide lähedusse või tekitada tarbetut
kahjustust.

Kõiki asjaolusid arvestades ei olnud projekteeritud sügavuse saavutamine
ilma ebaproportsionaalselt suurte kulude, tööohuriskide ja tehniliste
ohtudeta teostatav.

3. Esitatud trass vastab funktsionaalselt nõuetele ning on ohutu
kasutamiseks

*	Kaabel on kaitstud, töö on teostatud professionaalselt ja
vastavuses Telia nõuetega.

*	Trass paikneb isikliku kasutusõiguse alal ning ei ohusta riigitee
konstruktsioone.

*	Side toimib nõuetekohaselt ning trassi asukoht ei takista edasist
hooldust ega kasutamist.

4. Palume aktsepteerida olemasolev lahendus

Arvestades eeltoodud tehnilisi, geoloogilisi ja ruumilisi piiranguid,
samuti asjaolu, et trass on nõuetekohaselt kaitstud ning funktsioneerib,
palume aktsepteerida teostatud lahendus kui tehniliselt õigustatud erand.

Olemasoleva trassi lammutamine ja uue puurimise teostamine tooks kaasa
ebaproportsionaalselt suured kulud, täiendavad riskid ja reaalse
kahjustuse ohu nii tee- kui tehnorajatistele.

Oleme valmis andma täiendavaid selgitusi või kohtuma objektil, kui peate
vajalikuks.

Lugupidamisega,

Daniil Larsen

Projektijuht

AS Connecto Infra / AS Connecto Eesti

Tuisu 19

11314 Tallinn

[email-masked] <mailto:[email-masked]>

+372 58454632

 <http://www.connecto.ee/> www.connecto.ee

  _____

From: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, December 15, 2025 08:17
To: Larsen Daniil <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; Aare Saliste <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Kasutusteatise taotlus nr 2511301/23458.

Tere

Tänan Teid korrigeeritud selgituskirja ja puurimisprotokolli eest.

Materjalidega tutvudes ning võrreldes puurimisprotokollis esitatud andmeid
teostusjoonistega tuvastasime olulise vastuolu:

Selgituskirja punktis 2 märgite, et  sissepuurimise punktist teepiirdest
läbiminekuni oli distants tehniliselt liiga lühike, et saavutada vajalik
sügavuse suurenemine, muuta kaldenurka ja tagada projekteeritud sügavus
teepiirde all. Sellest järeldub, et suundpuurimist alustati riigitee
sõidusuundade vaheliselt haljasalalt.

Juhime tähelepanu, et antud tegevus on rangelt keelatud, olles vastuolus
nii Transpordiameti põhimõtetega kui ka projektlahendusega.

Võrreldes puurimisprotokollis toodud sügavusandmeid teostusjoonistel
esitatuga on nähtav, et puurimine teostati siiski vastavalt projektile
ning puurmasin paiknes Pärnu mnt 539 (71801:001:0244) kinnistul. Sellest
tulenevalt ei vasta esitatud selgitus tegelikule olukorrale.

Kuna ehitatud kõrgusel rajatud sidetrassi kasutusele võtmist me
aktsepteerida ei saa, siis palume teostada uus suundpuurimine vastavalt
projektile, tagamaks trassi paiknemise isikliku kasutusõiguse alal ning
nõuetekohasel sügavusel teepiirde all.

Lisame, et suundpuurimistööde tegemine paepinnases on tehniliselt
teostatav, kasutades vastavat tehnikat ja metoodikat.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Larsen Daniil <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, December 11, 2025 8:40 AM
To: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; Aare Saliste
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: Re: Kasutusteatise taotlus nr 2511301/23458.

Tere,

Ma parandasin selgitus kiri ja allkirjastasid ka.

Lugupidamisega,

Daniil Larsen

Projektijuht

AS Connecto Infra / AS Connecto Eesti

Tuisu 19

11314 Tallinn

[email-masked] <mailto:[email-masked]>

+372 58454632

 <http://www.connecto.ee/> www.connecto.ee

  _____

From: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Thursday, December 11, 2025 07:35
To: Aare Saliste < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Cc: Larsen Daniil < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: RE: Kasutusteatise taotlus nr 2511301/23458.

Tere

Tänan selgituskirja eest.

Palun edastada puurimisprotokoll, et esitatud selgitustest oleks võimalik
paremini aru saada.

Lisaks palun selgitada, mida tähendavad sõnad: Skaalane, skalane ja
skaalus.

Lisada selgituskirja koostaja ettevõtte nimi, esindaja, ametikoht ning
kinnitada see digiallkirjaga.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Aare Saliste < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Tuesday, December 9, 2025 9:31 PM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Cc: Larsen Daniil < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: Kasutusteatise taotlus nr 2511301/23458.

Tere

Olete teinud märkused seoses kasutusteatise taotlusega nr 2511301/23458.

Oleme trassi rajaja AS Connecto Eesti poolt saanud kaasas oleva selgituse
ja küsin kas see selgitus on piisav, et ei peaks hakkama trassi ümber
rajama?

Ma saan aru, et nad on ka Teiega telefoni teel vestelnud sellel teemal.

Kiire tagasiside eest oleks väga tänulik.

Lugupidamisega

Aare Saliste

Grand Ehitus

5156357

[email-masked] <mailto:[email-masked]>