Subject: FW: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamine, Luunja vald, Tartu maakond
From: "Peeter Uibo" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Cc: "Andres Pukka" <[email-masked]>
Date: Wed, 25 Feb 2026 15:56:42 +0200

registreerimiseks

From: Andres Pukka <[email-masked]>
Sent: Wednesday, February 25, 2026 3:24 PM
To: Peeter Uibo <[email-masked]>
Subject: RE: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamine, Luunja vald,
Tartu maakond

Tere

KOV lubas liiklusmärgi posti likvideerida (lisan kirja kaasa).

Lisan projekti kaasa, palun kooskõlastada.

From: Peeter Uibo <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, February 12, 2026 10:40 AM
To: Andres Pukka <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamine, Luunja vald,
Tartu maakond

Jah, kui kaugus min 1m liiklusmärkidest on tagatud, lisaks tuleb
kaevik(ud) kavandada min 3m kaugusele katete servadest.

From: Andres Pukka <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >

Sent: Wednesday, February 11, 2026 2:36 PM
To: Peeter Uibo <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: FW: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamine, Luunja vald,
Tartu maakond

Tere

Uuriksin, et kas selles lõigus lubab TRAM 1m sügavust kasutada.
Paigaldusmeetod lahtine.

From: Andres Pukka <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >

Sent: Saturday, January 17, 2026 7:51 PM
To: 'Peeter Uibo' <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamine, Luunja vald,
Tartu maakond

Tere

Kas selles lõigus TRAM lubab lahtiselt ristuda teega?

From: Peeter Uibo <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Friday, December 12, 2025 6:55 AM
To: Andres Pukka <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamine, Luunja vald,
Tartu maakond

Tere

Kavandada tehnovõrgu kaugus silla koonustest min 3m, põrkepiirde all
sügavus min 2,5m.

siin kavandada mulde ja kraavi puudumisel kaeviku serv min 3m kaugusele
katte servast.

Peeter Uibo

5159766

From: Andres Pukka <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >

Sent: Sunday, November 30, 2025 11:26 AM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: Anne-Vodi ja Luunja keskpinge võrgu parendamine, Luunja vald,
Tartu maakond

Tere

Palun transpordiameti põhimõttelist seisukohta kaablitrassi valiku osas
katastriüksustel: 22252 Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee L5, 43201:001:1214;
22252 Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee T1, 43201:001:0611;  22251
Põvvatu-Luunja tee, 43201:001:1411;

Lugupidamisega

Andres Pukka

+372 53726646

Elram OÜ