Subject: Päring EI30 tuleukse nõuetele vastavuse kohta. Pärnu linn, Oja tn 116-49
From: <[email-masked]>
To: Päästeamet <[email-masked]>
Date: Mon, 2 Mar 2026 18:42:21 +0200

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu 
saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,
Pöördun Teie poole selgituse saamiseks seoses korterisse paigaldatud 
väidetavalt tulekindla ukse EI30 
(https://aknadjauksed.ee/toode/abwehr-medina-venge/) nõuetele vastavusega.
Vastavalt hoone renoveerimisprojektile peab korteri välisukse vahetamisel 
uus paigaldatav uks vastama vähemalt tulepüsivusklassile EI30. Korteri 
võõrandamise käigus on kinnitatud, et korterisse on paigaldatud nõuetele 
vastav EI30 tuleuks ning vastav märge on kantud ka Ehitisregistrisse.
Kontrolli käigus ei tuvastatud ukse lengil ega ukselehel EI30 märgistust, 
tootja tähist ega muud tulepüsivust tõendavat infot. Samuti ei ole esitatud 
tootja vastavusdeklaratsiooni ega sertifikaati, mis seoks konkreetse 
paigaldatud ukse EI30 klassifikatsiooniga.
Müüja poolt on esitatud tulepüsivuse katse aruanne (Test Report nr 
TR-398-01/15.01.2024, katsemeetod EN 1634-1 ja EN 1363-1). Nimetatud raport 
käsitleb ühepoolset metallust mudelinimega „Construction Expert (CE)“, 
tootjaks TMС EKATERINOSLAVSKAYA DVERNAYA ARTEL LTD (Ukraina).
Korterisse paigaldatud uks on aga mudel „Abwehr Medina Venge“ (vastavalt 
müüja poolt esitatud teabele ja toote kirjeldusele). Esitatud katsearuandes 
ei ole viidet nimetatud mudelile ega tootjale. Lisaks on aruandes märgitud, 
et katsetulemused kehtivad üksnes testitud näidisele.
Minu arusaama kohaselt ei ole katseprotokoll samaväärne:

*

	tootja vastavusdeklaratsiooniga ,
*

	CE-märgistusega toote dokumentatsiooniga,
*

	ega tõendiga, et konkreetselt paigaldatud uks vastab standardile EN 13501-2 
klassifikatsiooniga EI30.

Palun Teie seisukohta järgmistes küsimustes:

1.	Kas üksnes tulepüsivuse katse aruanne (mis käsitleb teist tootjat ja 
mudelit) on piisav tõend EI30 nõuetele vastavuse kohta?
2.	Kas tulekindlal uksel peab olema tootja märgistus või identifitseeritav 
tähis, mis võimaldab tuvastada selle vastavuse konkreetsele sertifitseeritud 
mudelile?
3.	Millised dokumendid peavad olema olemas, et lugeda korteri välisuks 
nõuetekohaselt EI30 klassi tuleukseks?
4.	Kas omanikule tuleb paigalda nõuetekohase EI30 tulekindla korteriukse või 
võib jääda "Abwehr Medina Venge" korteriuks?

Soovime veenduda, et ehitise tuleohutus vastab õigusaktidele. Allpool on 
toodud kirjavahetus endise omanikuga.
Lugupidamisega
Konstantin Nevidemski
Pärnu linn, Oja tn 116 korteriühistu
+372 5567 6107
[email-masked] <mailto:[email-masked]>

  _____

Saatja: Janeli Voll <[email-masked]>
Saadetud: neljapäev, 26. veebruar 2026 10:53
Adressaat: [email-masked] <[email-masked]>
Koopia: Joosep Aasamägi <[email-masked]>; Johanna Pilli 
<[email-masked]>
Teema: Re: Oja tn 116-49 Nõuetekohase EI30 tuleukse sertifikaadi esitamise 
nõue

Tere!

Saadan sertifikaadi.
https://aknadjauksed.ee/toode/abwehr-medina-venge/

Lugupidamisega
Janeli Voll

Kontakt  <mailto:[email-masked]> [email-masked] (<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >) kirjutas kuupäeval K, 25. veebruar 2026 kell 
18:38:

Tere, Janeli ja Joosep!
Seoses korteri müügiga ning KÜ-ga sõlmitud kokkuleppega, mille kohaselt pidi 
korterisse olema paigaldatud nõuetele vastav EI30 tulekindel uks (vastav 
märge on kantud ka Ehitisregistrisse), palun esitada paigaldatud ukse tootja 
nõuetekohane sertifikaat ja vastavusdeklaratsioon.
Paigaldatud korteri ukse lengilt ja ukselehelt puudub EI30 märgistus või muu 
tulepüsivust tõendav tähis. Vastavalt kehtivatele nõuetele peab tulekindlal 
uksel olema tootja märgistus ning dokumentatsioon, mis tõendab vastavust 
standardile EN 13501-2 (EI30).
Palun edastada:

*

	tootja sertifikaat või vastavusdeklaratsioon;
*

	paigaldatud ukse mudeli nimetus ja tehniline dokumentatsioon;

Kui nõuetekohast dokumentatsiooni ei esitata, tuleb lugeda, et paigaldatud 
uks ei vasta kokkulepitud tingimustele ning palun paigaldada korterisse 
nõuetele vastav EI30 tulekindel uks.
Palun vastust kirjalikult esimesel võimalusel.
Lugupidamisega
Konstantin Nevidemski
Pärnu linn, Oja tn 116 korteriühistu
+372 5567 6107
[email-masked] <mailto:[email-masked]>

  _____

Saatja: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Saadetud: reede, 28. veebruar 2025 10:47
Adressaat: janeli voll <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Teema: Vs: Kortermaja projekt

Tere,

Plaate meil ei ole, küsisin ehitajalt võib olla saab Decorast analoogset 
plaate, Pärnu kohapeal väidetavalt on olemas

Trepikoda:

Laed:                         Caparol  Capadin Valge

Seinad põhitoon:       Caparol  Fibrosil Palazzo115 keskmine hall

                                  Ülevärvitud Caparol Samtex 10 Palazzo115

Lugupidamisega
Konstantin Nevidemski
Pärnu linn, Oja tn 116 korteriühistu
+372 5567 6107
[email-masked] <mailto:[email-masked]>

  _____

Saatja: janeli voll <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Saadetud: neljapäev, 27. veebruar 2025 09:58
Adressaat: [email-masked] <mailto:[email-masked]> 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Teema: Re: Kortermaja projekt

Tere taas!

Meil tekkis veel küsimus seoses ukse vahetusega.
Kas trepikoja plaate on veel alles?
Kuna eelmine omanik on paigaldanud selle olemasoleva ukse trepikoja 
väliskihti, aga meie sooviksime väiksemat ust ja õigesse ukse asukohta 
paigaldada, siis oleks vaja taastada ka ca 10 cm plaadiriba ukse eest 
trepikojas.
Kas trepikoja seina värvikoodi oleks ka võimalik saada, et saaksime teha 
korraliku viimistluse?

Ette tänades
Janeli Voll

Kontakt  <mailto:[email-masked]> [email-masked] (<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >) kirjutas kuupäeval E, 3. veebruar 2025 kell 
16:51:

Tere,

1.  Renoveerimise käigus jäeti vanad korteri uksed. Projektis on järgmine 
sõnastus: korterite välisuksed säilitatakse kuni nende amortiseerumiseni, 
peale mida tuleb need asendada tuletõkkeustega EI-30. Hetkel ühistul ei ole 
üldkoosoleku otsus ja rahalisi vahendeid mis käsiteleks kõiki uute korterite 
uste väljavahetamist. Hetkel praktika on kui elanik teeb korteris remonti ja 
soovib enda korteri ust  välja vahetada siis ta selle eest ka ise tasub. 
Oluline et  uks oleks tuletõkkeustega  vähemalt EI-30 aga võib olla ka 
suurem.

2. Ei ole ühistul kujunenud välja ukse stiili, nagu olete märganud kõik 
uksed on erinevad. Peale renoveerimist üks korteriomanik vahetas välja 
korteriukse tulekindlaks ja siis oli tema valikuks metall hall uks.  Enamus 
korteriuksed on tumedat, mis tõttu oleks mõistlik  valida sarnase värviga ja 
stiiliga ust. Mina isikulikult valiks pruuni puitukse, sest poolt ukse on 
võimalik tellida korteri viimistluse värvi mis muudab korteri avaramaks. 
Aga valik on teie.

Kui leiate ilusa ja mõistliku hinnaga välisukse siis võite jagada infot, kui 
keegi tulevikus soovib korteriust vahetada saame juba juhised anda.

NB! Uuele uksele ärge unustage paigalda korteri number, ja teha vajalikud 
viimistlustööd korteriukse  trepikoja ümbruses (juhul kui trepikoja 
viimistlus saab kannatada)

Lugupidamisega
Konstantin Nevidemski
Pärnu linn, Oja tn 116 korteriühistu
+372 5567 6107
[email-masked] <mailto:[email-masked]>

  _____

Saatja: janeli voll <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Saadetud: esmaspäev, 3. veebruar 2025 13:32
Adressaat:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Teema: Re: Kortermaja projekt

Tere!

Kirjutan taas seoses korter 49-ga. Te suunasite tähelepanu korteri 
välisuksele ja tookord arvasime, et väline trepikoja poolne uks (algselt oli 
korteril topelt uksed) on korralik ja selle välja vahetamiseks ei ole 
vajadust.  Võtsime eest korteri sees oleva vana amortiseerunud ukse ning 
oleme aru saanud, et uuem olemasolev uks pole helikindel. Standardis (EVS 
842:2003) olevat korteri ja üldkasutatavate ruumide vaheliste ukse 35 dB see 
kindlasti ei taga  Tulekindluses ma pole kindel, kuna ei tea, kuidas see 
paigaldatud on. Seega oleme jõudnud järeldusele, et peame ukse välja 
vahetama.

Seega tekkis meil küsimused.
1. Kuna korteri välisuks on ühisomand, siis kas selle kulud tasub ühistu?
2. Kas meil on kujunenud välja ka mingisugune ühtne värv ja stiil, mida 
paljud kasutavad? Hetkel olen täheldanud, et paljud on tume pruunid.

Ette tänades
Janeli Voll, korter 49