Subject: FW: Hansu-Kalda liitumine madalpingel, Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa
From: "Annika Matson" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Mon, 19 Jan 2026 13:13:47 +0200

Tere

Palun registreerida mulle menetlemiseks.

Delta viit: 7.1-2/25/20169-1

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Kubbi Janar <[email-masked]>
Sent: Monday, January 19, 2026 12:15 PM
To: Annika Matson <[email-masked]>
Subject: RE: Hansu-Kalda liitumine madalpingel, Suurupi küla, Harku vald, 
Harjumaa

Tere

Edastan korrigeeritud joonised. Vabandused viivise eest.

Lugupidamisega

Janar Kubbi

Projekteerija

Enersense AS

From: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, December 1, 2025 4:27 PM
To: Kubbi Janar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Hansu-Kalda liitumine madalpingel, Suurupi küla, Harku vald, 
Harjumaa

Tere

Edastan tähelepanekud projektile riigitee nr 11392 Suurupi tee km 4,56 
teemaal ja tee kaitsevööndis:

1.	Tulenevalt Tööinspektsiooni juhendist Tööohutus ehitusplastil 
<https://www.ti.ee/media/465/download>  on alates 1,2 m sügavuse kaeviku 
puhul vajalik kasutusele võtta meetmed varinguohu vähendamiseks. Palume 
kavandada kaevikud 53̊   nõlvusega.

Arvestades vasakpoolse kaeviku sügavust (~2,3 m), siis 53̊   kaevikunõlva 
korral ulatub see truubi päiseni ning põhjustab truubipäise varingu. Palun 
nihutada vasakpoolne kaevik truubist kaugemale arvestusega, et kaeviku serva 
kaugus truubi päisest min 1 m kaugusel.

2.	Asendiplaanile märkida truubi andmed (sisse-ja väljavoolu kõrgused, 
maapinnakõrgus truubi keskel, voolusuund ja truubi materjal).

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Kubbi Janar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, November 27, 2025 12:07 PM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: Hansu-Kalda liitumine madalpingel, Suurupi küla, Harku vald, 
Harjumaa

Tere

Edastan Elektrilevi projekti kooskõlastamiseks.

Janar Kubbi

Projekteerija

Mobiil: +372 56607557

E-mail: janar,[email-masked]

Aadress: Mõigu 3, Tallinn, 10112

 <https://enersense.ee/> www.enersense.ee

Meie privaatsuspoliitika, mis kirjeldab, kuidas me käsitleme klientide ja 
partnerite isikuandmeid, on saadaval 
<https://enersense.ee/privaatsuseeskirjad-kontaktisikute-jaoks/?_ga=2.146539828.1283715657.1711366377-853430236.1704804925&_gl=1*1jpjmqg*_ga*ODUzNDMwMjM2LjE3MDQ4MDQ5MjU.*_ga_L80KG0RKFR*MTcxMTUzNTg4NC4xMjAuMC4xNzExNTM1ODg0LjYwLjAuMA..> 
siin ja muud privaatsuspoliitikad on saadaval <https://enersense.ee/> 
www.enersense.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only 
for a specific individual and purpose. It may contain information which is 
privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or 
communication. If you are not the intended recipient, please notify 
(telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any 
attachments from your system without producing, distributing or retaining 
copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only 
for a specific individual and purpose. It may contain information which is 
privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or 
communication. If you are not the intended recipient, please notify 
(telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any 
attachments from your system without producing, distributing or retaining 
copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.