Subject: FW: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt
From: "Annika Matson" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Tue, 17 Feb 2026 16:17:18 +0200

Tere

Palun registreerida mulle menetlemiseks.

Delta viit: 7.1-2/26/474-1

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: [email-masked] <[email-masked]>
Sent: Tuesday, February 17, 2026 12:55 PM
To: Annika Matson <[email-masked]>
Subject: RE: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt

Tere

Saadan korrigeeritud ja täiendustega muudatusprojekti.

Lugupidamisega

Eero Antons

From: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, January 19, 2026 9:26 AM
To: [email-masked]
Subject: RE: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt

Tere

Tänan.

Edastan tähelepanekud:

Hetkel kajastub muudatusprojektist projekt ja teostusjoonis läbisegi, mis
teeb muudatusprojekti lugemise ja mõistmise raskesti loetavaks. Palun
vormistada muudatusprojekt ikka projektina, lihtsalt arvestades
teostusjoonise andmetega.

1.	Palun edastage ka muudatusprojekti seletuskiri (miks
muudatusprojekt koostati) ja tiitelleht koos muudatusprojektis kajastuvate
jooniste loendiga. Kas muudatusprojektil ei peaks olema esialgsest
projektis eristatav töö number (nt lõpus täiend M1)!?
2.	Projekteeritud torustikud palun tingmärkides tähistada ikka
projekteeritavatena, mitte rajatutena.
3.	Olete asendiplaani joonisele märkinud kõrgus- ja sügavusandmed
teostusjooniselt, mis ei paikne projektis kajastatud sõlmpunktides. Palun
kajastada torustiku kõrgusandmeid projektis analoogselt esialgsele
projektlahendusele, kuid arvestades teostusjoonise andmetega.
4.	Joonise kirjanurgas ei kajastu, et tegemist oleks
muudatusprojektiga.
5.	Edastada muudatusprojekti katete taastamise muudatusprojekt.
6.	Edastada muudatusprojektiga puudutatud torustike pikiprofiilid ja
ristmevälja joonised ristumisel riigimaanteega .pdf formaadis.
7.	Muudatusprojekti parema loetavuse mõttes oleks .dwg failist
soovitav kustutada vahelehed, mis ei kuulu muudatusprojekti koosseisu.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, January 15, 2026 3:19 PM
To: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt

Tere

Saadan eelnevaks ülevaatamiseks joonised. Kas sellisena  lahendus
näitamine oleks sobilik?

Lugupidamisega

Eero Antons

From: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, January 15, 2026 8:51 AM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: RE: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt

Tere

Jah, joonisel kajastada ka varasemat torustiku asukohta (neutraalse
värviga) ja muudatusprojektis peaks torustike asukoht kajastuma vastavalt
teostusele. Võib-olla joonise parema loetavuse jaoks on mõistlik ka
teeprojekt kujutada ühtse värviga.

Rajatud tehnovõrgud peavad IKÕ alasse jääme arvestades nende reaalselt
läbimõõtu (mitte ainult tingmärgi telge joonisel), st kui rajatud torustik
on läbimõõduga 110 mm, siis trassi teljest 55 mm kaugusel olev mõtteline
joon peab ka jääma IKÕ ala sisse.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, January 14, 2026 1:29 PM
To: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt

Tere

Kas jätan joonisele alles ka varemalt projekteeritud torustikud ja uue
lahendusena näitan teostusjooniselt torustikud?

IKÕ ala 306-308 piirkonnas- torustikud väljuvad transpordiameti kinnistult
306 juurers, kas IKÕ ala oleks vajalik siis pikendada kuni 308 punktini?
Hetkel laiendasin IKÕ ala, kuna torustikud on rohkem ehitatud
trasnpordiameti kinnistule.

Lugupidamisega

Eero Antons

From: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, January 14, 2026 12:05 PM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Cc: 'Reino Lukas' <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt

Tere

Edastan tähelepanekud ja märkused:

Olete hetkel muutnud ehitusloa saanud projekti asendiplaani jooniseid,
mitte koostanud muudatusprojektile eraldi jooniseid, kus oleks üheselt
arusaadav, mis jääb muudatusprojekti mahtu.

*	Palun vormistada muudatusprojekt selliselt, et sellel kajastuks ka
esialgne projektlahendus ning selgelt eristatavalt muudetud lahendus (nt
teha muudatuse asukohale ümber pilveke).
*	Edastada seletuskiri, mis hõlmab ainult muudatusprojekti.
*	Edastada pikiprofiilid vastavalt muudatusprojekti mahule.
*	IKÕ ala teostusmõõdistuse punktide 306-308 ulatuses on
korrigeerimata.
*	Palun eemaldada IKÕ plaanilt oranži viirutusega ala

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, January 12, 2026 9:41 AM
To: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; MNT Teed
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Cc: 'Reino Lukas' <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: Lohusalu ÜVK muudatusprojekt

Tere

Saadan kooskõlastamiseks Lohusalu ÜVK muudatusprojekti

Lugupidamisega

Eero Antons