Subject: FW: 10703 Aegviidu jaama valgustus- kooskõlastamine
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Thu, 23 Oct 2025 16:45:04 +0300

Tere

Palun registreerida minule täitmiseks

Delta viit 7.1-2/25/17123-2

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/>
Transpordiamet

From: Altoja, Keio <[email-masked]>
Sent: Thursday, October 23, 2025 4:15 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Subject: RE: 10703 Aegviidu jaama valgustus- kooskõlastamine

Tere,

Muutsin siis ülesõidu juures olevad valgustusmastid 8m-teks.

Täiendatud materjalid asuvad allpool oleval lingil:

https://drive.google.com/drive/folders/1Od0catJ_nOEDqRidEgpeS-yfadN_vZ2g?u
sp=sharing

LEONHARD WEISS OÜ

Elektriteenuste divisjon

Põhja projekteerimispiirkond

Keio Altoja

Projektijuht

Vesse 8, 11415 Tallinn

Mob +372 53 426415

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.leonhard-weiss.ee/> http://www.leonhard-weiss.ee

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie
<http://www.leonhard-weiss.ee/> kodulehte.

From: Laur Kõiv <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: kolmapäev, 22. oktoober 2025 16:30
To: Altoja, Keio <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: 10703 Aegviidu jaama valgustus- kooskõlastamine

Tere

Oleme tutvunud esitatud materjalidega ning edastan Transpordiameti
elektriinseneri tähelepanekud ning palume projekti vastavalt korrigeerida.

Palume selgitada, miks kasutatakse raudtee ületuskoha valgustusmastidena
h=6m maste?

Palume kaaluda lahendust, et kasutataks h=8m metallmaste, mis nihutatakse
praegusest asukohast 1,5-1,8m kaugemale, et ei ole võimaliku otsasõidu
korral kukkuda elektrikontaktliinidele.

Meile teadaolevalt on siiamaani on raudtee ületuskohtadel kasutatud h=8m
maste, siis on ületuskoht valgustatud ühtlasemalt, praegu on valgusvoog
väga ebaühtlane.

Palume edastada täiendatud projekt, kas minu e-mailile või aadressile
[email-masked] <mailto:[email-masked]> .

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/>
Transpordiamet

From: Altoja, Keio <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, October 8, 2025 1:50 PM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Cc: Gorbatšova, Aleksandra <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; Laur Kõiv
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: 10703 Aegviidu jaama valgustus- kooskõlastamine

Tere,

Saadan kooskõlastamiseks Aegviidu jaama valgustuse projekti. Aegviidu
jaama valgustuse projekt on kooskõlastatud Eesti Raudtee poolt, nende
kooskõlastus ka lisatud materjalidesse.

Projekti materjalid saab kätte allolevalt lingilt:

https://drive.google.com/drive/folders/1Od0catJ_nOEDqRidEgpeS-yfadN_vZ2g?u
sp=sharing

LEONHARD WEISS OÜ

Elektriteenuste divisjon

Põhja projekteerimispiirkond

Keio Altoja

Projektijuht

Vesse 8, 11415 Tallinn

Mob +372 53 426415

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.leonhard-weiss.ee/> http://www.leonhard-weiss.ee

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie
<http://www.leonhard-weiss.ee/> kodulehte.