Subject: RE: 25-96 Elektriprojekti muudatuse kooskõlastamata jätmine mnt nr 13141 km1,36_TRAM_18.12.2025
From: "Tarmo" <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Cc: "Arvo Veltri" <[email-masked]>
Date: Thu, 18 Dec 2025 10:32:54 +0200

Tere!

Saadan muudetud projekti lahenduse kooskõlastamiseks.

Liitumiskilbi paigutasin Aedniku üldmaa 2 kinnistule ja sõiduteekatte 
servast üle 5m kaugusele.

Lugupidamisega

Tarmo Tiits

Projekteerija

Stromtec OÜ

55699792

From: Arvo Veltri <[email-masked]>
Sent: Thursday, 18 December 2025 09:35
To: Tarmo <[email-masked]>
Subject: 25-96 Elektriprojekti muudatuse kooskõlastamata jätmine mnt nr 
13141 km1,36_TRAM_18.12.2025

Tarmo Tiits

Stromtec OÜ

[email-masked] <mailto:[email-masked]>

Teie  17.12.2025

Meie  18.12.2025  nr 7.1-2/25/19887-4

Elektripaigaldiste projekti töö nr 25-81 muudatuse

kooskõlastusest keeldumine riigitee nr 13141

tee piirides ja tee kaitsevööndis Sillamäe linnas Ida-Virumaal

Esitasite Transpordiametile kooskõlastamiseks elektripaigaldiste, 
elektrikilbid, maakaablid (edaspidi tehnovõrgud) ehitusprojekti muudatuse, 
Stromtec OÜ töö nr 25-96 „Linna AÜ 1057A kinnistu elektriliitumine Sillamäe 
linn, Ida-Virumaa“ tööprojekti staadiumis.

Kooskõlastamiseks esitatud elektripaigaldiste projektis on ette nähtud 
tehnovõrkude ehitamine riigitee nr 13141 Sillamäe – Vaivara tee km 1,24-1,36 
maaüksuste piires (teemaal) ja tee kaitsevööndis Sillamäe linnas 
Ida-Virumaal.

Projekti muudatus tehti riigitee nr 13141 km 1,36 kus liitumiskilp EK2304 
tõsteti riigitee teemaale ja kaugusele 3,03 m riigitee asfaltkattest. 
Varasemas, Transpordiameti poolt kooskõlastatud projektis oli liitumiskilp 
ca 7,4 m riigitee asfaltkattest.

Transpordiamet täidab omaniku ülesandeid riigiteede osas (EhS § 92 lg 6) 
ning peab tagama teehoiu korraldamise, teede ja teede toimimiseks vajalike 
rajatiste korrashoiu, et tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks 
(EhS § 97 lg 1). Ehitise kaitsevöönd on ehitisealune ning seda ümbritsev 
maa-ala, mis on vajalik ehitise toimimiseks ning kaitsevööndis kehtivatest 
piirangutest võib kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei 
vähenda ehitise ohutust (EhS § 70). Teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, 
korrashoidu, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi 
hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega seotud muud tegevust.

Samuti kui kavandatakse tehnovõrkude rajamist tee piirides on tee omanikul 
õigus määrata nõudeid (mõõtudele, tehnoloogiale jne) § 99 lg 3.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, 
§ 92, § 97, § 99, jätame kooskõlastamata nimetatud Projekti muudatuse ning 
esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1.	Tee projekteerimise normid (EhS § 94 lg 4) § 11 on sätestatud teega 
külgneva vaba ruumi nõue.
2.	Riigitee nr 13141 teelõigul km 0,00-1,57 on aasta keskmine liiklussagedus 
1734 autot/ööpäevas.
3.	Tee projekteerimise normidest lähtuvalt (§ 11 lg 1) on sellise 
liiklussagedusega teel nõutud vähim teega külgnev vaba ruum ≥ 5,0 m sõidutee 
äärest ja seal ei tohi paikneda ühtegi jäika takistust kõrgusega üle 0,1 m 
maapinnast.

Arvo Veltri

peaspetsialist

Planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

GSM 516 4006

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tarmo <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, December 17, 2025 1:39 PM
To: Transpordiamet <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Cc: Arvo Veltri <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: 25-96 Elektriprojekti kooskõlastamine: 13141 Sillamäe-Vaivara 
tee L2

Tere!

Tuli projektimuudatus. Viru Elektrivõrgud tahab liitumiskilpi saada 
vastavalt lähteülesandele, ehk Transpordiameti maale Liituja kinnistu nurka, 
seega saadan muudetud dokumendid kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

Tarmo Tiits

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]> 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Friday, 14 November 2025 12:36
To: Tarmo <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: Kiri

Tere!

Teile on saadetud Transpordiameti dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu 
dokument.

Pealkiri: Harjumaa, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla elektriprojekti 
kooskõlastamine, 25-68

Registreerimise kuupäev: 14.11.2025

Registreerimise number: 7.1-2/25/18100-2.

Dokument on manuses.

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
kliendiinfo 620 1200, [email-masked] <mailto:[email-masked]>
www.transpordiamet.ee <https://www.transpordiamet.ee>

From: Tarmo
Sent: Monday, 24 November 2025 11:15
To: [email-masked]' [email-masked] 
<mailto:[email-masked]>
Subject: 25-96 Elektriprojekti kooskõlastamine: 13141 Sillamäe-Vaivara tee 
L2

Tere!

Esitan kooskõlastamiseks Sillamäe linnas Linna AÜ 1057a kinnistu 
elektriliitumise projekti.

Lugupidamisega

Tarmo Tiits

Projekteerija

Stromtec OÜ

55699792