Subject: FW: JT3238 Viigi arenduse elektriliitumised
From: Elliko Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Fri, 6 Mar 2026 13:58:29 +0200

Tere

Edastan.

Parimate soovidega

Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Tehnovõrkude üksus

Tel: 57 848 581

E-post: [email-masked] <mailto:[email-masked]>

www.transpordiamet.ee <http://www.transpordiamet.ee/>

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Kotter Sander <[email-masked]>
Sent: Friday, March 6, 2026 12:56 PM
To: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Subject: RE: JT3238 Viigi arenduse elektriliitumised

Heia!

Saadan Viigi projekti dokud. Oleks vaja kooskõlastust. Sain Viigi kinnistu 
omaniku kooskõlastuse ka (lisatud projekti konteinerisse).

Parimat

Sander

From: Kotter Sander
Sent: Tuesday, February 10, 2026 12:45 PM
To: 'Elliko Kõiv' <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: JT3238 Viigi arenduse elektriliitumised

Hei!

Tel. vestluse jätkuks.

Kas selline lahendus saaks kooskõlastuse?

Parimat

Sander

From: Elliko Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, January 27, 2026 11:42 AM
To: Kotter Sander <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: JT3238 Viigi arenduse elektriliitumised

Hei

Teemaa (riigi transpordimaa kinnisasi) on mõeldud eelkõige riigitee ja selle 
rajatiste paiknemiseks, teemaa kasutamine on võimalik vaid vaba teemaa 
olemasolul ning Transpordiameti nõusolekul. Tehnovõrkude kavandamisel 
riigitee piires tuleb lähtuda Transpordiameti juhendist “Nõuded tehnovõrkude 
ja -rajatiste teemaale kavandamisel”. Riigile kuuluvale transpordimaale 
tehnovõrgu rajamine peab olema põhjendatud ning kaaluda tuleb 
alternatiivseid asukohti väljaspool teemaad. Riigivara ei anta kasutamiseks, 
kui kasutamiseks andmine raskendaks oluliselt riigivara otstarbekohast 
kasutamist.

EHS

§ 92 lg (6) Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid 
täidab Transpordiamet.

§ 97 lg  (4) Eri omanikele kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik 
ohutuks liiklemiseks vajaliku tee seisundinõuete eest talle kuuluva 
kinnisasja ulatuses. See tähendab, et ristumiskoht ei ole „omanikuta ala“, 
vaid kuulub vastava tee omaniku vastutusalasse. Riigitee ja eratee 
ristumiskohas vastutab teemaa ulatuses Transpordiamet.

 § 130  (6) Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet:
  1) avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse tee 
seisundinõuete täitmise, riigitee kaitsevööndi nõuete, kasutamisnõuete ja 
kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ja pädevale 
isikule esitatud nõuete täitmise üle;

See kinnitab, et riigitee koosseisu kuuluvate alade (sh ristumiskohad ja 
teemaa) osas teostab järelevelvet Transpordiamet ning ristumiskohad peavad 
olema taastatud selliselt, et ehitustegevus riigitee kaitsevööndis, sh 
mahasõitude taastamistööd oleksid tehtud nii, et need vastaksid tee 
seisundinõuetele.

Tee projekteerimise normid § 62.  Üldnõuded tehnovõrgule

  (1) Teega mitteseotud tehnovõrgud peavad paiknema selliselt, et nende 
ehitamine, paiknemine ja korrashoid ei ohusta teed ega selle ohutut 
kasutamist. Teega mitteseotud tehnovõrke võib tee kinnisasjale paigaldada 
üksnes tee omaniku nõusolekul.

Teega mitteseotud tehnovõrgud (nt eramaja elektriühendus) rajamine riigitee 
maale on erandlik, see on lubatud,  kui selleks annab nõusoleku riigivara 
omanik ehk Transpordiamet. Riigivara kasutatakse eelkõige avalikuks 
otstarbeks ning erahuvi teeniv rajatis ei ole iseenesest avalik huvi.

TRAM ja Elektrilevi koostöökokkulepe

2.1.1. ELV viitab enda tehnovõrkude alastes juhendites, et riigitee 
maaüksustele ja kaitsevööndisse projekti koostamisel lähtutakse üldisest 
põhimõttest, et kavandatavad tööd ja rajatised ei tohi ohustada riigiteed 
või selle korrakohast kasutamist ega takistada teehoiu teostamist, 
sealjuures lähtutakse TRAM kodulehel kehtestatud juhendist “Nõuded 
tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel”.

Punasega minu mõtted 😊

Ikka head

Elliko

From: Elliko Kõiv
Sent: Monday, January 26, 2026 7:03 PM
To: 'Kotter Sander' <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: JT3238 Viigi arenduse elektriliitumised

Hei

Vaatasin Sinu poolt esitatud lahendust ja pean kahjuks paluma sul lahendust 
korrigeerida:

1.	Kui kaabel soovitakse kavandada kindlasti avatud kaevikuga, siis nii 
Viigitalu, Viigiaia kui ka Viigimetsa kinnistuomanik on sama, mistõttu palun 
kavandada kaabel riigimaalt välja eramaadele. Antud juhul ei ole tegemist 
avaliku huviga, vaid on tegemist eraomaniku sooviga saada elektriliitumist. 
Juhin ka tähelepanu, et Viigi kinnisasja aed on riigimaal, mis on 
ebaseaduslik rajatis, aia ja piiri vahel on ka piisavalt ruumi, et sealt 
kaabel kulgema kavandada. Kivide juurest oled sa ringiga kavandanud, kive 
saab ju nihutada?
2.	Kui kaabel kavandatakse riigimaale, siis kavandada see kogu teelõigu 
ulatuses kinnisel meetodil ja võimalikult kinnistupiiri lähedalt.
3.	Kui kaabel kavandatakse riigimaale avatud kaevikuga, siis nihutada see 
kinnistupiirile lähemale. Tulenevalt TRAM tehnovõrkude nõuetest tuleb 
teekonstruktsioone puudutavate kaevetööde puhul tehnovõrgu ehitusprojekti 
koosseisus koostada teekonstruktsioonide taastamise projekt (teeprojekt). 
Mahasõidud ehk ristumiskohad kuuluvad riigitee koosseisu ja riigitee aluse 
maa ulatuses täidab omaniku ülesandeid Transpordiamet. Ristumiskohtade 
teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel tuleb lähtuda „Tee 
ehitusprojektile esitatavatest nõuetest“ (MKM 09.01.2020 määrus nr 2), tee 
ehitamise kvaliteedinõuetest ja projekteerimisnormidest (EhS § 96 lg 3, § 99 
lg 4) ning Transpordiameti juhenditest. Avalikult kasutatavatele teedele 
projekti koostamiseks ja ehitamiseks on nõutav vastava tegevusala 
kvalifikatsioon (EhS § 24) ning projekteerimistingimused riigiteedele annab 
Transpordiamet. Katete taastamise osa koostada ja allkirjastada pädeva isiku 
poolt. Katete taastamisel tuleb lähtuda Transpordiameti juhendis „Nõuded 
tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ lisas 3 esitatud katete 
taastamise joonisest – ehk iga taastava konstruktsiooni kihi puhul tuleb 
eelnevale kihile teha ülekate.

Ikka head

Elliko

From: Kotter Sander <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, January 26, 2026 10:45 AM
To: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Subject: FW: JT3238 Viigi arenduse elektriliitumised

Hei!

Korrektuurid:

Viigi kinnistule paigaldatava JK pot ring kustutatud. Ühendame olemasoleva 
LK maandusega.

Viigitalu ja Viigiaia LK viidud kinnistule sissepoole, et maandusring ei 
ulataks TRAMi maale.

Manuses.

Parimat

Sander

From: Kotter Sander
Sent: Tuesday, January 20, 2026 11:06 AM
To: Elliko Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: JT3238 Viigi arenduse elektriliitumised

Tere Elliko!

Oleks vaja kooskõlastada elektriliitumise projekt.

Töötsoon 16124 Pasleparanna teel. 2 liitumiskilpi, jaotuskilp ning 0,4kV 
trass. Plaanis ka võsa raadamine.

Dokud manuses.

PS! Kaabli paigaldussügavust 1,0m peale soovis Elektrilevi projektijuht, 
põhjendades sellega, et seal on tee haljasalaga samal kõrgusel ning tegu on 
kõrvalmaanteega. Samuti ei suuda ma mõnes kohas tagada avatud kaeviku 3m 
nõuet. Tegu kõrvalmaanteega, nõlva, mullet pole. Ainult teepiir.

Jään tagasisidet ootama ja asjaga kiire nagu alati 😃.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

 <http://www.enersense.ee/> www.enersense.ee

 <https://www.linkedin.com/company/enersense-estonia/> 
<https://twitter.com/EnersenseAs> 
<https://www.facebook.com/enersenseestonia> 
<https://www.instagram.com/enersenseestonia/>

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only 
for a specific individual and purpose. It may contain information which is 
privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or 
communication. If you are not the intended recipient, please notify 
(telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any 
attachments from your system without producing, distributing or retaining 
copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only 
for a specific individual and purpose. It may contain information which is 
privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or 
communication. If you are not the intended recipient, please notify 
(telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any 
attachments from your system without producing, distributing or retaining 
copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.