Subject: FW: Sideprojekti kooskõlastus
From: "Annika Matson" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Thu, 27 Nov 2025 13:55:27 +0200

Tere

Palun registreerida mulle menetlemiseks.

Delta viit: 7.1-2/25/18358-1

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing <[email-masked]>
Sent: Thursday, November 27, 2025 11:31 AM
To: Annika Matson <[email-masked]>
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Materjalid korrigeeritud.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

reelika <mailto:[email-masked]> @kirjanurk.ee

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Saatmisaeg: kolmapäev, 19. november 2025 16:50
Adressaat: Reelika Kitsing <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

1.	Kuna väljavõte ELASA multitorust tehakse nurga all (mitte risti), siis 
asendiplaanil märkida ELASA mikrotorude pikendamisel tekkiv trassi osa 
(„vuntsid“)
2.	ELASA sidevõrgust väljavõtte tegemisel näidata asendiplaanil ELASA 
sidevõrgu lahti kaevatav ulatus.
3.	Asfaltkatte taastamine palun näha ette AC16 surf  seguga.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Friday, November 14, 2025 9:58 AM
To: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastan korrigeeritud materjalid.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

reelika <mailto:[email-masked]> @kirjanurk.ee

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Saatmisaeg: neljapäev, 13. november 2025 09:01
Adressaat: Reelika Kitsing <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastan tähelepanekud.

1.	Varasemastes märkustes oleme palunud selleks, et hinnata kaevetööde mahtu 
ja riigitee muldkeha kahjustamise ulatust, märkida asendiplaanile ELASA 
sidetrassi paigalduskõrgused vähemalt kahel mõõdistuspunktil kummalgi pool 
ELASA sidetrassist väljavõtte tegemise asukohta. Teie olete edastanud 
kummalgi pool trassi ühe mõõdistuspunkti sügavuse. Palun kajastada 
asendiplaanil küsitud andmeid. Selleks et sidetrassi paigalduskõrguste järgi 
hinnata sidetrassi sügavust kajastada asendiplaanil ka aktuaalseid 
maapinnakõrgusi.
2.	Tagada asendiplaani parem loetavus – dimensioonid kattuvad osaliselt 
teineteisega ning on raske tuvastada, millist mõõtu mingi dimensioon 
tähistab.
3.	ELASA sidevõrgust väljavõtte tegemisel näidata ära ELASA sidevõrgu lahti 
kaevatav ulatus, arvestades ka võimalikku varisemisnurgaga (53˚).
4.	Katete taastamise joonise lõikel 1-1 on vastuolu märgitud varisemisnurga 
ja geomeetria osas. Varisemisnurk 1:1,5 on 34˚, kuid lõike geomeetria 
kujutab järsemat nurka. Palun ühtlustada. Saame nõustuda varisemisnurgaga 
53˚
5.	Lõike 1-1 joonisel näidata ära kaeviku põhja sügavus.
6.	IKÕ plaanil kujutada sidekaevu IKÕ ala kaevu horisontaalprojektsioonist 1 
m ning sidetrassi otsast raadiusega 1 m.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, November 6, 2025 9:13 AM
To: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Lasin pädevusega teede projekteerijal teha uue taastamise joonise.

Konteiner täiendatud.

Varasemalt (juuli 2025) on Uutama (88703:002:0530) kinnistu sideliitumise 
projekti Transpordiametile kooskõlastamiseks esitanud ka Raba Projekt OÜ. 
Palun täpsustada Tellijalt, mis põhjusel on töös kaks erinevat 
projektlahendust või pole Raba Projekt OÜ tellimus enam kehtiv.

Kahjuks tellija pole sellele küsimusele vastanud.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Saatmisaeg: reede, 31. oktoober 2025 15:03
Adressaat: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastan tähelepanekud Eisma külas Uutama (88703:002:0530) kinnistu 
sideliitumise projektile, millega on kavandatud väljavõtte tegemine riigitee 
maaüksusel paiknevast ELA SA sidevõrgust asukohaga riigitee nr 17170 
Võle-Vainupea-Kunda tee km 18,17.

1.	ELASA sidevõrgust väljavõtte tegemisel näidata ära ELASA sidevõrgu lahti 
kaevatav ulatus, arvestades ka võimalikku varisemisnurgaga.
2.	Riigitee ääres on ka kruuskattega tugipeenrad (0,5 m), mida geodeetilisel 
alusplaanil ei kajastu. Palun täiendada.
3.	Katete taastamise joonisel näidata ka kruuskattega tugipeenra taastamine.
4.	Edastada riigitee muldkeha taastamise piki- ja ristlõike joonised.
5.	Selleks, et hinnata kaevetööde mahtu ja riigitee muldkeha kahjustamise 
ulatust, palun asendiplaanile märkida ELASA sidetrassi paigalduskõrgused 
vähemalt kahel mõõdistuspunktil kummalgi pool ELASA sidetrassist väljavõtte 
tegemise asukohta.
6.	Tundub, et asendiplaani joonisel kajastuvad riigitee kaitsevööndi piiri 
tähistavate joonte vahel üleliigsed jooned.

Varasemalt (juuli 2025) on Uutama (88703:002:0530) kinnistu sideliitumise 
projekti Transpordiametile kooskõlastamiseks esitanud ka Raba Projekt OÜ. 
Palun täpsustada Tellijalt, mis põhjusel on töös kaks erinevat 
projektlahendust või pole Raba Projekt OÜ tellimus enam kehtiv.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Tuesday, October 28, 2025 12:53 PM
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Koostan Networks OÜ tellimusel sideprojekti „14094P Uutmaa sideühendus“.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee