Subject: Ed: Narva uus hooldekodu
From: "Triinu Kaaret" <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Cc: <[email-masked]>
Date: Wed, 16 Apr 2025 09:05:29 +0300

Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu
saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere

Edastan allolevad küsimused ka üldmeilile.

Palun tagasisidet esimesel võimalusel (paari päeva jooksul).

Kui kõiki teemasid ei ole võimalik kohe vastata, palun vastake vähemalt
need, mille osas saate arvamust avaldada. Vajadusel pakkuge teemade
arutamiseks koosoleku aeg. Kõik küsimused on väga ajakriitilised.

Allolevad varasemates projekteerimisstaadiumites lahendamata jäänud
teemadega peame esimesel võimalusel edasi liikuma, vastasel korral hakkab
tekkima ehitusgraafikule oht ja sellest tulenevalt Tellijale ka lisakulud.

Tervitustega

TRIINU

         KAARET-POCCI

Projekteerimise projektijuht

        +372 5073909

 <http://www.randtuulberg.ee/> randtuulberg.ee

Saatja: Triinu Kaaret
Saatmisaeg: Tuesday, April 15, 2025 1:44 PM
Adressaat: [email-masked]
Koopia: Jaan Rooma <[email-masked]>; Nadežda Barinova <[email-masked]>;
Eke Kurg <[email-masked]>; [email-masked];
[email-masked]; Tatjana Stolfat <[email-masked]>
Teema: Narva uus hooldekodu

Tere

1.	Küsin nõu projekteeritava Narva hooldekodu elektrivarustuse
kindluse tagamise osas.

Hooldekodu hanke tehnilises kirjelduses on alljärgnev sõnastus:

„Hoonetes tuleb ette näha elektrisüsteemi reservtoide (generaator jne).
Generaator peab olema valitud projekteerimise käigus tulenevalt hoone
eripärast ja otstarbest, kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest
normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh
Päästeamet)…“

Kas oskate viidata, milliseid õigusakte/ standardeid silmas on peetud?
Milliste nõuete alusel tuleks generaatorid dimensioneerida, milliseid
süsteeme generaator peaks elektriga tagama, millise aja jooksul?
(Tuleohutuspaigaldiste ja meditsiinitehnoloogiast tulenevate varutoidete
tagamise nõuetega oleme kursis, need tagatakse UPSide/akudega, aga kas on
veel mingeid hooldekodude spetsiifilisi süsteeme, mille töö tuleb
elektrikatkestuse korral tagada? Kas nt hoone küttesüsteemi toimimine
tuleb mingi aja jooksul tagada? )

2.	Narva hooldekodu ehitusloa projektis olid esitatud ARH
seletuskirjas heliisolatsiooninõue sisepiiretele üldjuhul R´w=48dB.
Joonistel kajastatud seinatüüp, aga esitatud nõudele ei vasta. Projektis
on ette nähtud seinatüüp kogupaksusega 100mm.  100mm seinaga saab tagada
maksimaalselt R´w=45dB.  R´w=48dB tagamiseks oleks vaja kasutada
seinakonstruktsiooni kogupaksusega 145mm. See tooks kaasa hooldekodu
põrandapinna vähenemise. Hooldekodu plaanilahendus on juba niigi kitsas.
Kas võib antud projektis rahulduda veidi madalama helipidavus väärtusega
(R´w=45dB), kui EVS 842:2003 esitatud soovituslik helipidavus (R´w=48dB)
3.	Ehitusloa projektis esitatud plaanilahendus ei arvesta
invatualettidele esitatavate nõuetega (mõõdud 2,5x2,2m ei olnud tagatud).
Oleme koostöös ligipääsetavuse ekspert Villu  Urbaniga teinud
parandusettepanekud (manuses). Palun vaadake üle invatualettide mõõdud.
Kas saate nõustuda, et nüüd on invatualetid eesmärgipäraselt kasutatavad,
kuigi veidi jääme normist välja?

Tervitades,

TRIINU

         KAARET-POCCI

Projekteerimise projektijuht

        +372 5073909

 <http://www.randtuulberg.ee/> randtuulberg.ee