Subject: FW: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. Kooskõlkastamine
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Thu, 4 Dec 2025 09:23:45 +0200

Tere

Palun registreerida minule täitmiseks.

Delta viit 7.1-2/25/7205-6

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: [email-masked] <[email-masked]>
Sent: Wednesday, December 3, 2025 9:31 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Eelmine ei tulnud läbi, proovin uuesti, panen nüüd pdf-id manusesse ja 
proovin pärast dwg lisaks saata.

___________________

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: kolmapäev, 3. detsember 2025 21:30
To: 'Laur Kõiv' <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere

Kommentaaridele vastused all.

Lisaks selgus, et ühe ristumiskoha juurde kaablitrassile oli vaja tekitada 
SK restkaev ja seetõttu väike trassimuudatus minu projektis (Asendiplaan 
leht 6/7 ja ristmevälja joonis leht 3).

Parandatud ja täiendatud joonised ja seletuskiri manuses (PDF failid eraldi 
kirjaga)

1.	OK
2.	OK
3.	Tere

Korrektne on ülemine pilt, kus kergliiklustee on viidud tee äärde. Annan ka 
sillaprojekteerijale märku, et neil vananenud referents all.

Lahendus on koostöös Transpordiametiga välja töötatud. Kui on täiendavaid 
küsimusi, siis TRAM poolne projektijuht on Erkki Mikenberg.

Lugupidamisega,

Mihkel Meiel

Dipl. Ins

Teedegrupi juht

Reaalprojekt OÜ

Vabaduse pst 174b, Tallinn 10917

+372 5071 090

4.	OK

___________________

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352

From: Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: reede, 28. november 2025 15:06
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere

Edastan vastavad tähelepanekud:

*	Palume seletuskirjas kajastada elektrikaablite rajamise sügavuse andmed ja 
kaitsetorude tugevuse andmed perspektiivsete riigiteedega ristumisel (min 
sügavus maapinnast 2,2m ja kaitsetoru tugevus 1250N) ning perspektiivsetel 
riigiteede maaüksustel haljasalal min sügavus 1,0m ning kaitsetoru tugevus 
750N.

*	Kinnistu Juurdepääsutee lõik 374 (tunnus: 31701:001:2205) tuleb ilmselt 
TRAMile ning seega palume arvestada TRAMi nõuetega ning kavandada kaabel min 
1,0m sügavusele.

*	Palume täpsustada, kas antud aluseks võetud RB projekt on ajakohane?

Meil viimane versioon (oktoober 2025) Härjaoja viadukti projektist on natuke 
erinev nn kergtee paiknemise osas. Palume kontrollida ja vajadusel 
korrigeerida.

Lisame juurde arvestamiseks.

Antud asukohas ei selgu, mis sügavusele kaabel planeeritakse. Palume 
kajastada rajatava kaabli sügavus.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Saturday, November 22, 2025 7:21 PM
To: Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere

Saadan nüüd seletuskirja ka lõpuks.

___________________

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: pühapäev, 2. november 2025 21:30
To: 'Laur Kõiv' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere

Saadan praegu ainult korrigeeritud joonised.

Seletuskirjaga läheb paar päeva aega veel.

Eks siis ise vaatad, kas vaatad joonised veelkord eraldi või ootad 
seletuskirja ka ära.

___________________

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352

From: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: esmaspäev, 27. oktoober 2025 16:43
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere

Oleme esitatud materjalidega tutvunud ning edastame tähelepanekud:

*	Palume perspektiivsete TRAM maaüksustel riigiteede alla nn mulde ulatuses 
kavandada kaitsetoru tugevusega 1250N ja min sügavus 2,2m

Lisame juurde, et antud asukoha kohta palume samuti esitada ristumisel 
perspektiivse riigiteega eraldi ristmevälja joonis (hetkel joonist 
materjalide hulgast ei leidnud).

*	Palume sügavuseks perspektiivse riigitee mulde all 2,2m.

*	Palume samuti antud asukohas sügavuseks perspektiivse riigitee mulde all 
2,2m.

Lisaks palume kontrollida ristmeväljajoonisel kajastatud asendiplaani 
lahendust ja kergliiklustee paiknemist. Asendiplaanil on situatsioon 
kajastatud teistmoodi (kergliiklustee ja sõidutee paiknevad koos).

Palume kontrollida kas aluseks on võetud viimane teeprojekti versioon.

*	Ristmeväljajoonisel palume kajastada ka perspektiivne kraav ning arvestada 
kraavi sügavusega (kraavi põhjast min 1,0m, võimalusel rohkem).

*	Antud ristmeväljajoonisel on lahendus puudulik. Palume kontrollida.

*	Palume esitada materjalide juurde ka vastav seletuskiri.

Palume edastada komplektne täiendatud projekt, kas minu e-mailile või 
<mailto:[email-masked]> [email-masked].

Juhime tähelepanu, et uute materjalide esitamisel võib märkuseid ning 
asjaolusid lisanduda.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

----------------------------------------------------------------------------------------

Teie 02.05.2025

Meie 22.05.2025 nr 7.1-2/25/7205-2

Mikk Reiter

Draftit OÜ

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

02.05.2025 esitasite taotluse kooskõlastada elektrirajatiste projekt Draftit 
OÜ töö „Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ 
Rail Baltic Estonia)“ (edaspidi Projekt).

Tehnovõrk on projekteeritud riigitee nr 11220 Kernu-Kohila tee km 
16,47-16,60 piirkonda ning perspektiivsete riigiteede maaüksustele.

Tutvunud esitatud materjalidega (joonised), märgime, et projekteerimisel ei 
ole arvestatud Transpordiameti juhendiga: 
<https://www.transpordiamet.ee/media/2763/download> Nõuded tehnovõrkude 
teemaale paigaldamise kavandamisel ning me ei pea võimalikuks esitatud 
Projekti kooskõlastada.

Palume projekti materjalide korrigeerida ning tagada vastavus sh ka 
perspektiivsete riigiteede asukohtades Transpordiameti juhendile.

Muuhulgas toome välja alljärgnevad tähelepanekud:

1.	Palume esitada materjalide juurde ka vastav seletuskiri.
2.	Perspektiivsete riigiteedega ristumiste asukohtades (arendushuviga tee 
katte ja mulde all) palume elektrimaakaablid rajada olemasolevast maapinnast 
min 2,2m sügavusele ning kaitsetoru tugevusega 1250N.
3.	Perspektiivse riigiteega rööpse tehnovõrgu paigaldamine tee muldesse ei 
ole lubatav (sh viadukti mulded). Tehnovõrgu paiknemise asukoha ja sügavuse 
osas palume järgida Projekti korrigeerimisel Transpordiameti juhendi tabelis 
1 toodud väärtusi.
4.	Perspektiivsel riigiteemaa üksuste ulatuses palume tehnovõrgud paigaldada 
kogu ulatuses kaitsehülssi vastavalt Transpordiameti juhendis toodud tabelis 
1 väärtustele ning vastavalt juhendis toodud sügavustele (sh arvestades 
perspektiivseid kraave, truupe, sademeveesüsteeme, valgustusmaste, 
liiklusmärke jne).
5.	Palume esitada ristmevälja joonised kõigi perspektiivsete riigiteedega 
ristumiste kohta.
6.	Palume esitada DWG asendiplaanil ka perspektiivsete teede osa.

Palume edastada komplektne täiendatud projekt, kas minu e-mailile või 
<mailto:[email-masked]> [email-masked].

Juhime tähelepanu, et uute materjalide esitamisel võib märkuseid ning 
asjaolusid lisanduda.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: Friday, October 10, 2025 1:44 PM
To: 'Rapla1' < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>; Laur Kõiv < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>; Erkki 
Mikenberg < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>;  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]
Cc: 'Mihkel Meiel' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; 'Kubbi Janar' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; 'Kurmet Holm' < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere

Vastan hetkel ilma jooniste parandusteta märkustele:

1.	Märkus on reservtoru kohta, kus projekti viitel on toodud kogu toru 
näitajad ehk see kogupikkus 300 m koosneb 750N torust ja 30 SN torust. Viite 
teksti parandan ära või täiendan, et oleks üheselt mõistetav, et raudteega 
ristumisel on ette nähtud 30 SN toru ja kinnine meetod. Üldjuhul 750N toru 
ei puurita, nii et selles mõttes vastuolu ei ole, aga saab paremini, 
tunnistan.

Raudteega ristumisel on üks reservtoru. Teine toru on koos kaabliga. Ehk 
raudteega ristub kaks toru, millest üks jääb reservi ja teine võetakse kohe 
kasutusele.

2.	Ristumiste failinimed on kogemata valesti ehk siis failinimi peaks olema 
TR1141-4…(joonise nimetus ja lehe nr). Muus osas selles sisalduv info ja 
kirjanurgas olev joonise nr on õiged.

Ehk kas saate projekti sisule anda tagasiside varem saadetud jooniste põhjal 
(trassi paiknemine ja sügavused, sh ristumistel) või pean need 
parandused-täiendused ära saatma teile enne kui edasi vaatate?

___________________

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352

From: Rapla1 < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: neljapäev, 9. oktoober 2025 16:56
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]; 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]; 'Erkki 
Mikenberg' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>;  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]
Cc: 'Mihkel Meiel' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; 'Kubbi Janar' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; 'Kurmet Holm' < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere,

Esmased märkused on sellised:

Ristumisel raudteega projekteeritud kaks reservtoru üks on SN30, miks teine 
on 750N?

Samas kohas kirjas, et sügavused tuleb vaadata jooniselt TR1141-4. Zpi 
failis viimane joonis on TR1141-3 (sügavused näidatud ka seal)

Tervitades

Viktor Stepanenko | Rail Baltic Estonia OÜ

projektijuht | +372 56 805 285

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: Wednesday, October 1, 2025 5:01 PM
To: Rapla1 < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>; 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]; 'Erkki 
Mikenberg' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>;  <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]
Cc: 'Mihkel Meiel' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; 'Kubbi Janar' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; 'Kurmet Holm' < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: TR1141 ELV elektrivõrgu ümberehitus (RBE), Härjaoja ja Urge. 
Kooskõlkastamine

Tere

Saadan üle vaatamiseks projekti asendiplaani joonise.

Vajalik on paika saada projekteeritavate elektripaigaldiste paiknemine.

Eramaa omanikega (31701:001:2586 – Uus-Härjaoja; 31701:001:2259 – Sõeru; 
31701:001:2308 – Sääse tn 2) on IKÕ lepingud sõlmitud – seal muudatusi teha 
ei saa.

Ristumised sõiduteega (2 tk) ja raudteega (1 tk) on näidatud joonisel 
TR1141-4 (3 lehte).

Kui trassi paiknemine ja ristumiste lahendused on kõigile sobivad, siis 
saadan näiteks Transpordiametile nõutavas vormis kooskõlastuse taotluse või 
puuduvad dokumendid (seletuskiri jms) ja samal ajal saab Elektrilevi 
alustada seadustamistega (KOV, Kliimaministeerium jms).

Asendiplaani koondfail asub alloleval lingil:

https://drive.google.com/file/d/13YitHr8MnDaQy8LwzOuUfbzjF3cojrNH/view?usp=sharing

___________________

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352

Hoiatus: See e-kiri pärineb RBE välisest allikast. Olge manuste ja linkide 
avamisel ettevaatlik!