Subject: FW: Saue vald, Madila küla, Pärdi kinnistu mahasõidu projektist
From: "Krista Einama" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Tue, 6 Jan 2026 12:15:32 +0200

Palun reg

From: Marko Toode <[email-masked]>
Sent: Tuesday, January 6, 2026 12:02 PM
To: Krista Einama <[email-masked]>
Subject: Re: Saue vald, Madila küla, Pärdi kinnistu mahasõidu projektist

Tere Krista

Tänan tähelepanekute eest!

1) Minu lohakus. Lisasin seletuskirja pt 2.1.8 kraavi kirjelduse. Kuna 
mahasõidu pikil pole raadiusel asetseva kraavi pikiprofiili kuvamine 
mõistlik (kalle ei vasta reaalsusele, kuna teekond pikem) ja kalded on 
konstantsed, panin joonisele kõrgused ja seletuskirja kalded. Sissevoolule 
eelnev kraavi jupp on 4,0% pikikaldega, kuhu nägin ka kindlustuse ette. 
Otseselt vajadust pole kuna vooluhulk väike, kuid siis riskid maandatud.

2) Truubi peal on minimaalne paksus tagatud. 43.20-0.5-0.4 (0,3m truubi 
välisläbimõõt varuga) = 41.30. Sissevool on 41.29.

3) Lisasin seletuskirja truubi hooldamise juhise ning vastutuse.

4) tänan info eest!

Parandatud projekt on siin:

https://www.dropbox.com/scl/fo/dd1qy7xg02qeghj9zmg0x/AI7ci4E0uafEOsTu2DE-8K0?rlkey=myfldbitvtq6u4ccdn9wrajyo 
<https://www.dropbox.com/scl/fo/dd1qy7xg02qeghj9zmg0x/AI7ci4E0uafEOsTu2DE-8K0?rlkey=myfldbitvtq6u4ccdn9wrajyo&st=giufn4po&dl=0> 
&st=giufn4po&dl=0

On Tue, Jan 6, 2026 at 10:00 AM Krista Einama 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> > 
wrote:

Tere,

Tahtsin paar teemat Teiega läbi arutada.

1.	Truubiga seoses on riigiteeäärne kraav ümber kaevatud. Palun käsitlege 
joonistel ja seletuskirjas  kraavi põhja kallet, sh pikiprofiilil, sest 
sellest sõltub kraavi põhja kindlustamise vajadus ja meetmed.
2.	Truubi peale peab jääma minimaalselt katendi konstruktsiooni paksus (ca 
50 cm) tasub kontrollida, kas saab kraavi põhja kõrgust tõsta.
3.	Kui truup jääb eramaale, tuleb eramaa omanikul truupi jääda hooldama, 
palun sellest ka omanikku teavitada ja kirjutada seletuskirja, et 
hooldekohustus on maaomanikul.
4.	Edaspidiselt teadmiseks, kehtiva normi järgi on tegemist ristmikuga.

Tervitades,

Krista Einama

-- 

Marko Toode

Tel: +372 53474995

www.mahasoit.ee <http://www.mahasoit.ee>