Subject: FW: LC4230 elektriprojekti kooskõlastamine
From: Elliko Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Tue, 16 Dec 2025 14:20:33 +0200

Tere

Edastan.

Parimate soovidega

Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Tehnovõrkude üksus

Tel: 57 848 581

E-post: [email-masked]
<mailto:[email-masked]>

www.transpordiamet.ee <http://www.transpordiamet.ee/>

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Siigur Egert <[email-masked]>
Sent: Tuesday, December 16, 2025 2:19 PM
To: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Subject: RE: LC4230 elektriprojekti kooskõlastamine

Tere

1.	Lähteülesanne on lisatud manusesse, kasutada vaid majasiseselt.
2.	Asendiplaanile on juurde lisatud puurimiskaevikute kaugused kraavi
välisnõlvast.
3.	Asendiplaani märkustesse on juurde lisatud, et projekteeritava
riigiteega ristumisel rajada vastavalt ristprofiilile. Juurde on lisatud
taastatava  haljasala joonis.
4.	Alates Kingo ja TRAMi kinnistu piiril asuvast puurimiskaevikust
kuni rajatava liitumiskilbini on kaablitrassi asukohta korrigeeritud
vastavalt võimalustele.
5.	Märkide juurde on lisatud viide, et kaablitrass paigaldada min 2,0
m sügavusele.
6.	Seletuskirjas ja märkustes on toodud välja, et kaablitrass rajada
750N kaitsetorusse.
7.	Asendiplaanil on kajastatud ristmevälja joonis.
8.	Joonisel on välja toodud liitumiskilbi kaugus projekteeritud
sõidutee äärest.

<https://connectoee-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/egert_siigur_connecto
_ee/IQAzu_gvyD4PTLXdsc5IvwCNARpD9lQgUB8KnpazNq0NYPw?e=mboRTP>
Transpordiameti taotlus_LC4230.asice

Lugupidamisega

Egert Siigur

AS Connecto Eesti

Lauka tee 4

85008 Sauga, Pärnu

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

+372 526 7583

 <http://www.connecto.ee/> www.connecto.ee

From: Elliko Kõiv <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, December 15, 2025 8:58 PM
To: Siigur Egert <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: LC4230 elektriprojekti kooskõlastamine

Tere Egert

Esinesid projekti kooskõlastamist takistavad asjaolud, milledest
tulenevalt palun natukene projekti korrigeerida:

1.	Palun edasta mulle ka lähteülesanne.
2.	Palun lisa asendiplaanile puurimiskaevikute kaugused kraavi
välisnõlvast.
3.	Palun lisa asendplaani märkustesse ka selgitus, kui sügaval kulgeb
kaabel projekteeritava riigitee muldes/katte all, 1,0m ei ole riigitee all
nõuetele vastav. Lisa ka TRAM tehnovõrkude nõuete Lisale 3 vastav
astmeline taastamise joonis.

4.	Oled kavandanud elektrikaabli valgustuskaabliga samasse
trassikoridori. Teega rööpse tehnovõrgu paigaldamine tee muldesse ei ole
lubatav, ainult sellisel juhul, kui see on valgustuskaabel, mis üldjuhul
peab paiknemagi mastidega samal sihil. Palun vaata, kas saaks tehnovõrgu
planeerida võimalikult teemaa piiri (või planeeritava piiri) lähedusse,
tee konstruktsioonist (s.o. muldkeha, kraavid, teerajatised jne)
võimalikult kaugele.

5.	Vaata ka märkide juures kaugused, sügavused üle.

6.	Tehnovõrgud tuleb kogu teemaa ulatuses rajada kaitsetorus, sh
teemaal 750N. Palun lisa viide kaitsetorule ka seletavasse osasse.

Korrigeeri ka seletuskirjas sügavuste osa, sest vähim sügavus teemaal,
mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2m.

7.	Palun anna ka ristmevälja joonis, kuidas kaabel kulgeb
projekteeritava teekatte ja mulde all.
8.	Lisa palun ka kilbi kaugus projekteeritavast sõidutee äärest.

Parimate soovidega

Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Tehnovõrkude üksus

Tel: 57 848 581

E-post:  <mailto:[email-masked]>
[email-masked]

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Siigur Egert < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Wednesday, November 26, 2025 3:04 PM
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: LC4230 elektriprojekti kooskõlastamine

Tere

Palun kooskõlastada elektriprojekt “4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee kinnistu
liitumine madalpingel, Rangu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond”, mille
käigus rajatakse alates Kastani kinnistul paiknevast õhuliini mastist
kaablitrass läbi Kingo kinnistu kuni 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
(50201:001:0780) kinnistule projekteeritud liitumiskilpi.

Taotlus asub järgneval lingil:
<https://connectoee-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/egert_siigur_connecto
_ee/IQA-2h2P5DWiQYJIsxhwGwqBAS4CTM4Ml-o_OZCfPEgpbbs?e=XfUlfu>
Transpordiameti taotlus_LC4230.asice

Lugupidamisega

Egert Siigur

AS Connecto Eesti

Lauka tee 4

85008 Sauga, Pärnu

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

+372 526 7583

 <http://www.connecto.ee/> www.connecto.ee