Subject: FW: Re[2]: Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee ülekäigukoha valgustuse kooskõlastamine
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Tue, 10 Mar 2026 09:16:54 +0200

Tere

Palun registreerida minule täitmiseks ja Merike Joonsaarele kaastäitmiseks.

Delta viit 7.1-2/26/20903-3

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Mihkel@estgrid <[email-masked]>
Sent: Tuesday, March 10, 2026 8:58 AM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Subject: Re[2]: Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee 
ülekäigukoha valgustuse kooskõlastamine

Tere

Kommnetaarid all punasega.

Korrigeeritud joonised - 
https://www.dropbox.com/scl/fi/3s9wouv0cqx571drw3srp/E2520_PP_ELV-V02.zip?rlkey=crk4uuuobewmnuz6yjac8qcpf 
<https://www.dropbox.com/scl/fi/3s9wouv0cqx571drw3srp/E2520_PP_ELV-V02.zip?rlkey=crk4uuuobewmnuz6yjac8qcpf&dl=0> 
&dl=0

Parimat

Mihkel Oitsalu

Estgrid OÜ

M:5054620

K, 25/02/2026 kell 11:53 kirjutas Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >:

Tere

Oleme esitatud materjalid üle vaadanud ning palume täiendada/korrigeerida.

*	Palume lisada seletuskirja vastavad TRAM ehituse projektijuhi märkused: 
„Ehitaja on kohustatud töödest teavitada TRAM-i 14 päeva enne tööde 
alustamist“,

„Juhul kui TRAM objekti tööde käigus muutub K2 trassi kõrgus, tuleb 
valgustuse kaabli paigaldajal sellega arvestada“.

Lisasime juurde P3.1

*	Palume kajastada seletuskirjas ja asendiplaanil, millal on 
tänavavalgustuse projekti realiseerumine planeeritud. Kas koos projektiga 
Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue, töö nr 21029 või enne. Hilisemal 
realiseerumisel on oht, et kahjustatakse garantiialust objekti.

*	Palume asendiplaanil kajastada elektrimaakaabli ja valgustusmastide 
rajamisel avatud kaeve kontuurid ning kajastada vastavad kontuurid ka 
tingmärkides.

*	Ristumisel TRAM maaüksusel kergliiklusteedega palume elektrikaabel 
planeerida 1,5m sügavusele ja kaitsetorru tugevusega 1250N. Palume vastavalt 
kajastada asendiplaanil (nn noolega kastis).

 Lisasime juurde P3.1

*	Palume täpsustada, kuidas lahendatakse antud valgustusmasti rajamine ning 
kaabli paiknemine sh kaeviku asukoht. Antud asukohas ei lähe 
ristmeväljajoonis kokku asendiplaanil kajastatuga. Palume korrigeerida 
vastavalt ristmeväljajoonist ja asendiplaani.

 Korrigeerisime ristmevälja joonist. Lisasime kommentaari. Mõte oli, et 
kõigepealt tehakse sundpuurimine ja peale mida koos kannu paigaldamisega 
kaevatakse kaabel/kaablikaitsetoru välja ja tuuakse masti.

Puurimiskaevikute sh kaevikute paiknemisel arvestada tehnovõrgu 
rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (kaeviku sügavus, varisemisnurk 
1:1).

*	TRAM maaüksusel palume kaabel planeerida minimaalselt 1,5m sügavusele 
kergtee alla.

Lisasime juurde

*	Palume kajastada tingmärgid kooskõlas asendiplaanil kajastatuga. Hetkel ei 
kajastu tingmärkides puurimiskaevikute ja 1250N kaitsetoru tingmärk 
leppemärkides.

 Lisasime juurde

Palume vastavalt projekti korrigeerida ning esitada projekti materjalide 
kooskõlastamiseks minu e-mailile või aadressile [email-masked] 
<mailto:[email-masked]> .

Parimate soovidega

<![if !vml]><![endif]>Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Laur Kõiv
Sent: Wednesday, January 14, 2026 1:43 PM
To: 'Mihkel@estgrid' <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee ülekäigukoha 
valgustuse kooskõlastamine

Tere

Vabandan viibinud vastuse pärast.

Oleme esitatud materjalid üle vaadanud ning palume täiendada/korrigeerida.

*	Palume kajastada seletuskirjas ja asendiplaanil, millal on 
tänavavalgustuse projekti realiseerumine planeeritud. Kas koos projektiga 
Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue, töö nr 21029 või enne. Hilisemal 
realiseerumisel on oht, et kahjustatakse garantiialust objekti.

*	Palume kajastada avatud kaeve sh puurimiskaevikute kontuurid.
*	Ristumisel riigiteega, TRAM maaüksusel kergliiklusteedega ja 
mahasõitudega, mis on seotud (Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue, töö nr 
21029) projektiga palume elektrikaabel planeerida 1,5m sügavusele ja 
kaitsetorru tugevusega 1250N. Palume vastavalt kajastada asendiplaanil (nn 
noolega kastis).

Ristumised riigiteega ja mahasõitudega palume planeerida kinnisel meetodil, 
kajastada vastavalt asendiplaanil.

Puurimiskaevikute paiknemisel arvestada tehnovõrgu rajamissügavust ja mulde 
varisemisnurka (kaeviku sügavus, varisemisnurk 1:1).

*	Palume arvestada (Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue, töö nr 21029) 
projektiga ning kajastada asendiplaanil ja ristmeväljajoonisel planeeritav 
sademevee kanalisatsioon, hetkel ei kajastu (sh ei kajastu ka dwg failis).

Palume planeerida elektrikaabel ristumisel sademeveekanalisatsiooniga 1m 
sügavuselt toru põhjast.

*	Antud asukohas palume ristumisel planeeritava truubiga planeerida 
elektrikaabel truubi põhjast 1m sügavusele, kajastada vastavalt 
asendiplaanil nn noolega kastis.

Lisaks vb on mõistlikum planeerida maakaabli kulgemine nn suurema kaarega, 
et kaabel ei jääks truubile nii lähedale kulgema.

*	Palume esitada ristmeväljajoonis elektrikaabli ristumisel riigiteega.

Joonistele kanda olemasoleva tee ja teekatte kontuur (sh projekteeritava 
tee), olemasolevate ja projekteeritava Tehnovõrgu asukoht ja nende sügavused 
maapinnast ning teekattest, teemaa piirid, puurimiskaevikute asukohad ja 
kontuurid ning nende kaugused teekattest ja/või muldkeha alumisest 
nõlvajoonest, kaitsetoru paiknemine. Horisontaalne mõõtahel siduda tee 
teljega.

*	Palume koostada ja lisada juurde valgustuse osa IKÕ plaanid TRAM 
maaüksuste kohta.

IKÕ plaanide koostamisel palume juhinduda juhendist

 <https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2025-06/Riigivara%20kasutamiseks%20andmise%20juhend.pdf> 
https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2025-06/Riigivara%20kasutamiseks%20andmise%20juhend.pdf

Palume vastavalt projekti korrigeerida ning esitada projekti materjalide 
kooskõlastamiseks minu e-mailile või aadressile 
<mailto:[email-masked]> [email-masked].

Parimate soovidega

<![if !vml]><![endif]>Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Mihkel@estgrid < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Thursday, December 18, 2025 4:00 PM
To: Laur Kõiv < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Re: (TEED-233996) Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee 
ülekäigukoha valgustuse kooskõlastamine

Tere

Rääkisin Andrus Tulliga telefonis ja ütles, et projekti kohta pretensioone 
ei ole ja aktsepteerib lahendust.

Lugupidamisega

Mihkel Oitsalu

Estgrid OÜ

M:5054620

K, 10/12/2025 kell 15:13 kirjutas Transpordiameti Jira 
<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >:

Tere,

Teie taotlus "Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee ülekäigukoha 
valgustuse kooskõlastamine" on töösse võetud ja sellega tegeleb Laur Kõiv.

Lisaküsimuste korral leiate tema kontaktid siit: 
<https://transpordiamet.ee/kontaktid> https://transpordiamet.ee/kontaktid

Lugupidamisega,
Transpordiamet