Subject: Ed: Sideprojekti kooskõlastus
From: "Reelika Kitsing" <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Date: Tue, 27 Jan 2026 08:08:30 +0200

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

reelika <mailto:[email-masked]> @kirjanurk.ee

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Reelika Kitsing <[email-masked]>
Saatmisaeg: reede, 19. detsember 2025 15:29
Adressaat: 'Annika Matson' <[email-masked]>
Teema: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Taastamine ka korrigeeritud.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

reelika <mailto:[email-masked]> @kirjanurk.ee

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Saatmisaeg: kolmapäev, 17. detsember 2025 14:01
Adressaat: Reelika Kitsing <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Palusime 11.12.2025 saadetud kirjas: Katete taastamise joonisel ja isikliku 
kasutusõiguse plaanil kujutatud sidetrass (ELASA sidetrassist väljavõtte 
tegemise koht) ei ühti lahendusega, mis on näidatud sideprojekti 
asendiplaanil. Palun korrigeerida

17.12.2025 saadetud kirjas märgite: Korrigeeritud.

Korrigeeritud on vaid IKÕ plaani, kuid katete taastamise joonist mitte.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, December 17, 2025 1:47 PM
To: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Taastamise joonist ei olegi keegi muutnud peale 9.12.2025.

Kas vaja lihtsalt uue kuup.allkirja?

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

reelika <mailto:[email-masked]> @kirjanurk.ee

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Saatmisaeg: kolmapäev, 17. detsember 2025 12:32
Adressaat: Reelika Kitsing <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Digikonteineris on katete taastamise projekt 09.12 kuupäevaga (ehk eelmine 
versioon). Palun saata korrigeeritud joonised.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, December 17, 2025 10:00 AM
To: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

1.	Katete taastamise joonisel ja isikliku kasutusõiguse plaanil kujutatud 
sidetrass (ELASA sidetrassist väljavõtte tegemise koht) ei ühti lahendusega, 
mis on näidatud sideprojekti asendiplaanil. Palun korrigeerida.

Korrigeeritud

1.	Katete taastamise joonisel on ebaselge mõõdu 0,80 tähendus.

0,8 on kaeviku põhja laius.

Rauno Rüütel

Projekteerija

+372 510 2268

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1, Tallinn

1.	Seletuskirjas ja asendiplaanil on märgitud, et Transpordiameti maal 
trassi rajamise sügavus 0,75 m, kuid tulenevalt Transpordiameti juhendist 
Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel 
<https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2021-12/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0%20%281%29.pdf> 
on sidetrassi paigaldamise sügavus teemaal min 1,2 m. Palun korrigeerida 
viidet asendiplaanil ja teksti seletuskirjas. PS. Asendiplaanil märgitud 
kõrguste kohaselt paikneb olemas olev ELASA multitoru 1,26 m sügavusel.

Korrigeeritud

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

reelika <mailto:[email-masked]> @kirjanurk.ee

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Saatmisaeg: neljapäev, 11. detsember 2025 07:49
Adressaat: Reelika Kitsing <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Tänan. Veel mõned tähelepanekut.

1.	Katete taastamise joonisel ja isikliku kasutusõiguse plaanil kujutatud 
sidetrass (ELASA sidetrassist väljavõtte tegemise koht) ei ühti lahendusega, 
mis on näidatud sideprojekti asendiplaanil. Palun korrigeerida.
2.	Katete taastamise joonisel on ebaselge mõõdu 0,80 tähendus.
3.	Seletuskirjas ja asendiplaanil on märgitud, et Transpordiameti maal 
trassi rajamise sügavus 0,75 m, kuid tulenevalt Transpordiameti juhendist 
Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel 
<https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2021-12/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0%20%281%29.pdf> 
on sidetrassi paigaldamise sügavus teemaal min 1,2 m. Palun korrigeerida 
viidet asendiplaanil ja teksti seletuskirjas. PS. Asendiplaanil märgitud 
kõrguste kohaselt paikneb olemas olev ELASA multitoru 1,26 m sügavusel.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, December 10, 2025 8:29 AM
To: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere Annika

Edastan sideprojekti kooskõlastuse taotluse.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Saatmisaeg: neljapäev, 4. detsember 2025 17:22
Adressaat: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Koopia: 'Haiti Jürmann' < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

1.	Taastamise joonisel on kujutatud kaeviku piir ja sideprojekti 
asendiplaanil märgitud lahtikaevatav ala ei ühti.

Soovitan toimida järgmiselt:

1.1   Sideprojektis märkida kaeviku põhjakontuur ehk ulatus, milles on 
vajalik teostada lahtikaeve, et oleks võimalik katkestada ELASA mikrotoru ja 
pikendada mikrotorusid (kaevik piki ELASA sidetrassi ning rajatavat 
multitoru).

1.2   Selle kaevikupõhja kontuuri ja kaeviku sügavuse alusel saab katete 
taastamise projekti koostaja koostada kaeviku taastamise piki- ja 
ristkilõiked, arvestades, et kaevik tuleb rajada astmeliselt (vähemalt 30 
cm) ja astmed 53° nõlvusega. Astmeline kaevik on vajalik eelkõige pinnase 
varingu (sh võimaliku järelvaringu) vältimiseks ning selleks, et tagada 
kaeviku ja taastatava konstruktsiooni stabiilsus. Lisada projektile lisaks 
kaeviku taastamise ristilõikele ka pikilõige.

1.3   Lõigete alusel on võimalik kanda joonistele (sideprojekti asendiplaan 
ja katete taastamise joonis) kaeviku alumise ja ülemise serva kontuur.

2.	Siderajatiste asendiplaanil lahti kaevatavaid osasid eraldi välja 
värvilisena pole vaja tuua – piisab kaeviku põhja kontuurist ja kaeviku 
ülemise serva kontuurist.

Olen valmis täpsustavat infot andma ka telefonitsi.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Monday, December 1, 2025 11:01 AM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Cc: 'Haiti Jürmann' < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Lisasin asendiplaanile soovitud alad, mis on olemas ka taastamise 
konteineris.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Saatmisaeg: esmaspäev, 1. detsember 2025 08:53
Adressaat: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Koopia:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastatud joonisel olete märkinud kaeviku ülemise kontuuri. Arvestades, et 
avatud kaevik rajatakse 0,3 m astmetega (analoogselt nagu teostatakse hiljem 
taastamine), siis antud kaeviku puhul ei jää ELASA multitoru kaeviku põhja 
ning mikrotoru katkestamine pole teostatav.

1.        Palun kujutada asendiplaanil kaeviku põhjakontuur ja ülemise serva 
kontuur.

2.	Kaeviku põhjakontuuri ulatus peab olema piisav, et selles oleks võimalik

a.	teostada ELASA mikrotoru katkestamine
b.	sujuv mikrotoru pikendamine (teravnurga all pole see teostatav)

3.        Korrigeerida vastavalt eelnevatele muudatustele tehtult ka katete 
taastamise joonist.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Friday, November 28, 2025 11:22 AM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Failid korrigeeritud.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Saatmisaeg: neljapäev, 27. november 2025 16:32
Adressaat: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastan tähelepanekud.

1.	ELASA mikrotoru pikendamine teravnurga all pole teostav, mistõttu tuleb 
mikrotoru katkestada pikemas ulatuses ja kagusuunast tuleb mikrotorud 
ühendada kaarega, mis teeb katkestuse kohast justkui kaks eraldi trassi osa 
(vt allolev pilt).

Antud olukord mõjutab rajatud kaeviku ulatust piki ELASA sidetrassi ning 
isikliku kasutusõiguse ala suurust.

2.	Olete märkinud lahtikaevatava osa täpselt sama laialt kui on taastamise 
osa, mis pole korrektne:

a.        katete taastamine tuleb teostada vastavalt määruse 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/126112024003> Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded § 26 lg 3.

b.       märkida asendiplaanile rajatava kaeviku põhjakontuur ning ülemise 
serva kontuur.

3.	Olete edastanud katete taastamise joonise versiooni, mis on 
allkirjastatud 13.11.2025, kuid viimased märkused Transpordiameti poolt said 
edastatud 19.11.2025

Palun edastada joonis, kus riigitee asfaltkatte taastamine MSE 20 asemel 
ette nähtud taastada AC16 surf seguga.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Thursday, November 27, 2025 11:31 AM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Materjalid korrigeeritud.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Saatmisaeg: kolmapäev, 19. november 2025 16:50
Adressaat: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

1.	Kuna väljavõte ELASA multitorust tehakse nurga all (mitte risti), siis 
asendiplaanil märkida ELASA mikrotorude pikendamisel tekkiv trassi osa 
(„vuntsid“)
2.	ELASA sidevõrgust väljavõtte tegemisel näidata asendiplaanil ELASA 
sidevõrgu lahti kaevatav ulatus.
3.	Asfaltkatte taastamine palun näha ette AC16 surf  seguga.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Friday, November 14, 2025 9:58 AM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastan korrigeeritud materjalid.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Saatmisaeg: neljapäev, 13. november 2025 09:01
Adressaat: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastan tähelepanekud.

1.	Varasemastes märkustes oleme palunud selleks, et hinnata kaevetööde mahtu 
ja riigitee muldkeha kahjustamise ulatust, märkida asendiplaanile ELASA 
sidetrassi paigalduskõrgused vähemalt kahel mõõdistuspunktil kummalgi pool 
ELASA sidetrassist väljavõtte tegemise asukohta. Teie olete edastanud 
kummalgi pool trassi ühe mõõdistuspunkti sügavuse. Palun kajastada 
asendiplaanil küsitud andmeid. Selleks et sidetrassi paigalduskõrguste järgi 
hinnata sidetrassi sügavust kajastada asendiplaanil ka aktuaalseid 
maapinnakõrgusi.
2.	Tagada asendiplaani parem loetavus – dimensioonid kattuvad osaliselt 
teineteisega ning on raske tuvastada, millist mõõtu mingi dimensioon 
tähistab.
3.	ELASA sidevõrgust väljavõtte tegemisel näidata ära ELASA sidevõrgu lahti 
kaevatav ulatus, arvestades ka võimalikku varisemisnurgaga (53˚).
4.	Katete taastamise joonise lõikel 1-1 on vastuolu märgitud varisemisnurga 
ja geomeetria osas. Varisemisnurk 1:1,5 on 34˚, kuid lõike geomeetria 
kujutab järsemat nurka. Palun ühtlustada. Saame nõustuda varisemisnurgaga 
53˚
5.	Lõike 1-1 joonisel näidata ära kaeviku põhja sügavus.
6.	IKÕ plaanil kujutada sidekaevu IKÕ ala kaevu horisontaalprojektsioonist 1 
m ning sidetrassi otsast raadiusega 1 m.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Thursday, November 6, 2025 9:13 AM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Vs: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Lasin pädevusega teede projekteerijal teha uue taastamise joonise.

Konteiner täiendatud.

Varasemalt (juuli 2025) on Uutama (88703:002:0530) kinnistu sideliitumise 
projekti Transpordiametile kooskõlastamiseks esitanud ka Raba Projekt OÜ. 
Palun täpsustada Tellijalt, mis põhjusel on töös kaks erinevat 
projektlahendust või pole Raba Projekt OÜ tellimus enam kehtiv.

Kahjuks tellija pole sellele küsimusele vastanud.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee

Saatja: Annika Matson < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Saatmisaeg: reede, 31. oktoober 2025 15:03
Adressaat: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Teema: RE: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Edastan tähelepanekud Eisma külas Uutama (88703:002:0530) kinnistu 
sideliitumise projektile, millega on kavandatud väljavõtte tegemine riigitee 
maaüksusel paiknevast ELA SA sidevõrgust asukohaga riigitee nr 17170 
Võle-Vainupea-Kunda tee km 18,17.

1.	ELASA sidevõrgust väljavõtte tegemisel näidata ära ELASA sidevõrgu lahti 
kaevatav ulatus, arvestades ka võimalikku varisemisnurgaga.
2.	Riigitee ääres on ka kruuskattega tugipeenrad (0,5 m), mida geodeetilisel 
alusplaanil ei kajastu. Palun täiendada.
3.	Katete taastamise joonisel näidata ka kruuskattega tugipeenra taastamine.
4.	Edastada riigitee muldkeha taastamise piki- ja ristlõike joonised.
5.	Selleks, et hinnata kaevetööde mahtu ja riigitee muldkeha kahjustamise 
ulatust, palun asendiplaanile märkida ELASA sidetrassi paigalduskõrgused 
vähemalt kahel mõõdistuspunktil kummalgi pool ELASA sidetrassist väljavõtte 
tegemise asukohta.
6.	Tundub, et asendiplaani joonisel kajastuvad riigitee kaitsevööndi piiri 
tähistavate joonte vahel üleliigsed jooned.

Varasemalt (juuli 2025) on Uutama (88703:002:0530) kinnistu sideliitumise 
projekti Transpordiametile kooskõlastamiseks esitanud ka Raba Projekt OÜ. 
Palun täpsustada Tellijalt, mis põhjusel on töös kaks erinevat 
projektlahendust või pole Raba Projekt OÜ tellimus enam kehtiv.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Reelika Kitsing < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Tuesday, October 28, 2025 12:53 PM
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: Sideprojekti kooskõlastus

Tere

Koostan Networks OÜ tellimusel sideprojekti „14094P Uutmaa sideühendus“.

Palun kooskõlastust.

Lugupidamisega

Reelika Kitsing

Sidevõrkude projekteerija

Tel +372 5340 8662

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.kirjanurk.ee/> www.kirjanurk.ee