Subject: FW: 25284 Projekti kooskõlastamine
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Fri, 6 Feb 2026 11:23:04 +0200

Tere

Palun registreerida minule täitmiseks

Delta viit 7.1-2/26/1711-2

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Kevin Saarna <[email-masked]>
Sent: Friday, February 6, 2026 10:42 AM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Subject: Re: 25284 Projekti kooskõlastamine

Tere Laur

Tagasiside:
 1) Geoalus lisatud alusplaanile, katastriüksused toodud nähtavamale.

 2) Katete taastamine lisatud koos kaeviku piirjoonega TRAM maal.

 3) Paigaldussügavused on lahtisel meetodil välja toodud kogu projekt ala 
kohta märkustes:

Puurimise ristlõige on esitatud, kus nähtav truup ja kaabli sügavus 
puurimisel:

 4) Mast säilib ning näeme ette HE-tüüpi masti:

info on välja toodud valgustuspunkti kirjelduses:

 5) Lisatud seletuskirja alapeatükk 3.12

 6) IKÕ plaan korrigeeritud.

Kontakt Laur Kõiv (<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >) kirjutas kuupäeval N, 5. veebruar 
2026 kell 15:44:

Tere

Edastame tähelepanekud projekti kohta:

*	Palume asendiplaanil kajastada ka katastriüksuste nimetused ning nr, 
hetkel on väga keeruline tuvastada asukohta, kuna puuduvad kõrvalkinnistute 
andmed.
*	Palume dwg failis kajastada ka geoalus ning katastri üksuste piirid ning 
andmed.

*	Palume TRAM maaüksuse ulatuses kajastada avatud kaeve kontuurid 
(asendiplaanil, tingmärkides).
*	Projekti materjalidest puudub katete taastamise joonis ning taastamise 
osa/ulatus.

*	Palume kajastada TRAM maaüksusel kulgevas osas, mis sügavusele maakaabel 
planeeritakse min rajada (min 1,0m) nn noolega kastis sh ka lisada, et 
ristumisel riigiteega min sügavus 1,5m ja truubi põhjast min 1,0m 
sügavuselt.

*	Juhime tähelepanu, et antud planeeritav valgustusmast jääb 3,0m kaugusele 
riigitee äärest ning antud teelõigul on vabaruumi nõue 4,0m ehk antud 
valgustusmast peab vastama HE nõudele ja standardi EVS-EN 12767 nõuetele.

Juhul kui valgustusmasti nihutada teest eemale, nii et valgustusmasti (mitte 
jalandist) kaugus riigitee äärest on 4,0m siis võib jääda tavaline 
metallmast. Sellisel juhul palume asendiplaanil kajastada kaugus mastist 
(mitte jalandist) riigitee ääreni ka asendiplaanil. Juhul kui antud kujul 
pole võimalik lahendada, siis palume materjalides (seletuskirjas, 
asendiplaanil) kajastada, et rajatakse HE masti mis vastab standardi EVS-EN 
12767 nõuetele.

*	Seletuskirja palume lisada, et tehnovõrkude teemaale paigaldamisel on 
kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

Lisaks, et Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab 
tehnovõrgu omanik enne projekti realiseerima asumist esitama 
Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud 
asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks 
(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks 
riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku 
liiklusväliste tööde loa väljastamiseks.

*	Palume korrigeerida IKÕ plaani.

Palume korrigeerida IKÕ ala antud asukohas, kilbiga seonduv IKÕ ala ei kandu 
TRAM maale, kajastada IKÕ ala ainult kaablile.

*	Palume kontrollida IKÕ ala ulatust ning arvestada 1m valgustuse mastist sh 
jalandist. Mastile tuleb ümber veidi suurem ala teha (läbimõõt on kaablist 
suurem).

Palume esitada korrigeeritud materjalid minu e-mailile.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Kevin Saarna <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, February 2, 2026 9:47 AM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: 25284 Projekti kooskõlastamine

Tervist

Edastame projekti kooskõlastamisele.

-- 

Lugupidamisega

Kevin Saarna

Electrical Senior Designer | Vanemprojekteerija

+372 56948011

 <https://hepta.ee/>

-- 

Lugupidamisega

Kevin Saarna

Electrical Senior Designer | Vanemprojekteerija

+372 56948011

 <https://hepta.ee/>