Subject: FW: 24898 Kehra, Kose mnt 13 ÜKR valgustuse projekteerimine
From: "Annika Matson" <[email-masked]>
To: "Anne Vesinurm" <[email-masked]>
Date: Tue, 21 May 2024 11:17:17 +0300

Tere!

Palun registreeri see kiri mulle menetlemiseks.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Markos Sisas <[email-masked]>
Sent: Monday, May 20, 2024 1:46 PM
To: Annika Matson <[email-masked]>
Subject: Re: 24898 Kehra, Kose mnt 13 ÜKR valgustuse projekteerimine

Tervist

1. liigutasin trassi.

2. liigutasin antud tingmärki.

3. lisasin numbrid vastavalt valgusarvutusele. Tegemist on ülekäigu raja 
valgustitega, ehk need ilma konsoolita. Eemaldasin asendiplaanilt segadus 
tekitava info. Programm mida kasutame annab sinna lisainformatsiooni 
valgustite kohta.

4. Lisasin masti kauguse teest

5. Lisasin

6. Vajalik on viia uus kaabel masti, kuna me katkestame vana ühenduse antud 
masti, et saada toide ülekäigu valgustitele.

On Wed, Apr 24, 2024 at 11:25 AM Annika Matson 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> > 
wrote:

Tere!

Palun korrigeerida ja täiendada projekti:

1.	Palun nihutada valgustuskaabli riigiteega ristumisel selliselt, et 
riigitee maaüksusel olev trass jääks haljasale, väljapoole perspektiivset 
jalg-ja rattatee katendit.
2.	Kas Kaeve serva tingmärk peaks pigem kajastuma Teie projekti tingmärkide 
all, mitte teeprojekti tingmärkide all?
3.	Palun kajastada asendiplaanil valgustus mastide numbreid vastavalt 
valgusarvutuste failis märgitule ning märkida, kas tegemist on konsooliga 
või konsoolita valgustusmastiga, konsooli olemasolul märkida selle pikkus ja 
kaldenurk. Tingmärkide loendis palun kirjeldada ka valgustusmasti juures 
olevas infokastis kajastuvate andmete tähendust. Mida tähendab 
valgustusmasti infokastis #-#?
4.	Palun märkida Sõpruse väljak 1 kinnistule jääva masti kaugus riigitee 
katte servast.
5.	Palun märkida avatud kaeviku serva kaugus riigitee katte servast.
6.	Mis põhjusel on vajalik lahti kaevata olemasolev valgustusmast, kuhu on 
kavandatud valgusti paigaldamine olemasoleva masti külge? Kas tegemist on 
lisavalgustiga?
7.	IKÕ plaanil märkida Pos 1 asukoht plaanil ning korrigeerida IKÕ ala, et 
see ei ulatuks üle katastriüksuse piiri (vt lisatud pilt).

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Markos Sisas <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, April 23, 2024 9:24 AM
To: Annika Matson <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Re: 24898 Kehra, Kose mnt 13 ÜKR valgustuse projekteerimine

Tervist

Parandused sisse viidud ja lisa informatsioon peaks olema saadav 
valgusarvutuste failis

On Fri, Mar 8, 2024 at 2:22 PM Annika Matson 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> > 
wrote:

Tere!

1.	Vastavalt Transpordiameti juhendis Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste 
teemaale kavandamisel 
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3nZmx3t-EAxUmFhAIHUmjANgQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.transpordiamet.ee%2Fmedia%2F2763%2Fdownload&usg=AOvVaw32dB1Rly5TzWeUatfv7BGx&opi=89978449> 
toodud Tabelile 1 palun tagada tee mulde nõlva puudumisel avatud kaeviku 
kaugus teekattest min 3m ja märkida asendiplaani joonisele avatud kaevikute 
kaugused teekattest. Puurimiskaevikud rajada võimalikult väljapoole 
perspektiivset kergliiklustee katendit.
2.	Vastavalt Linnatänavate standardile EVS 843:2016 palun tagada 
valgustusmasti rajamisel riigitee maaüksusele valgustusmasti kaugus 
projekteeritavast sõidutee äärekivist min 1,5m. Kajastada joonisel ka 
paigalduskaugust projekteeritud äärekivist.
3.	Palun kajastada asendiplaani tingmärkide loendis ka varem projekteeritud 
elementide tingmärgid koos selgitusega ning mis projekti raames need 
projekteeritud on.
4.	Palun täiendada valgustusmasti infokasti asendiplaanil. Kajastada masti 
number, kas tegemist on konsooliga või konsoolita valgustusmastiga, mis on 
masti kõrgus ja konsooli pikkus ja kaldenurk. Tingmärkide loendis palun 
kirjeldada ka valgustusmasti juures olevas infokastis kajastuvate andmete 
tähendust.
5.	Edastage palun valgusarvutused ja elektriskeem.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Markos Sisas <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, March 5, 2024 5:11 PM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: 24898 Kehra, Kose mnt 13 ÜKR valgustuse projekteerimine

Tervist

Edastan taotluse

-- 

Lugupidamisega

Markos Sisas

Electrical Designer | Projekteerija

+372 53480778

-- 

Lugupidamisega

Markos Sisas

Electrical Designer | Projekteerija

+372 53480778

-- 

Lugupidamisega

Markos Sisas

Electrical Designer | Projekteerija

+372 53480778