Subject: FW: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8383, Raudna:(Viljandi)
From: "Anne Vesinurm" <[email-masked]>
To: "Anne Vesinurm" <[email-masked]>
Date: Mon, 17 Nov 2025 13:20:39 +0200

From: Tõnis Kuusk <[email-masked] <mailto:[email-masked]> 
 >
Sent: Monday, November 17, 2025 12:10 PM
To: Ruth Koppel <[email-masked]>
Subject: Re: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8383, 
Raudna:(Viljandi)

Tere!

Elektrilevi otsustas, et alajaama ei ole vaja välja vahetada.

Keskpinge kaablitrass sai 24152 Päri-Alustre-Lõmsi teel pandud kinnisel 
meetodil. Tee muldesse kaabel ei ulatu. Tingimus kaabli sügavus min. 1,2m 
tee muldele lähemal kui 1m on täidetud.

Esialgu oli projektis kaabel osaliselt Tuule kinnistul, kuid see osutus 
võimatuks, kuna kinnistu omanik on  täielikult selle vastu. Teine variant 
oleks viia keskpinge kaabel ringiga 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee 
äärest kuid see oleks nii majanduslikult kui tehniliselt ebamõistlik ning 
hetkel ei ole kindel, kas ka sinna tee äärde kaabli mahutaks.

Saadan muudatustega projekti uuesti kooskõlastamiseks.  24152 
Päri-Alustre-Lõmsi teed ning 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme teed puudutav 
osa on asendiplaani vaadetel 002 ja 003 ning kinnisel meetodil läbindamise 
joonised toodud ristmevälja joonistel 008 ja 009.

Heade soovidega

Tõnis Kuusk

Projekteerija

+372 5568 9833

  _____

From: Ruth Koppel <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, September 23, 2025 11:56 AM
To: Tõnis Kuusk <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8383, 
Raudna:(Viljandi)

Tere!

Elektrilevi ja Transpordiameti raamlepingus selline punkt:

Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga 
manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Alajaama 
demonteerimisel ja uue alajaama paigaldamisel ehitustehnikaga manööverdamine 
maanteel, sh mulde nõlvadel keelatud. Vastavalt liiklusseaduse § 45 lg 13 ei 
ole sõidukitega, sh ehitustehnikaga, lubatud sõita väljaspool teed kohtades, 
mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks. Märgime, et konkreetsele 
kinnisasjale puudub riigiteelt otseligipääs.

Lugupidamisega

Ruth Koppel
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5912 7652
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Tõnis Kuusk <[email-masked] <mailto:[email-masked]> 
 >
Sent: Tuesday, September 23, 2025 10:29 AM
To: Ruth Koppel <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Re: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8383, 
Raudna:(Viljandi)

Tere!

Saadan parandustega projekti.

Heade soovidega!

Tõnis Kuusk

Projekteerija

+372 55689833

  _____

From: Ruth Koppel <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, September 22, 2025 5:13 PM
To: Tõnis Kuusk <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8383, 
Raudna:(Viljandi)

Tere!

Telefonijutu jätkuks …..

*	IKÕ plaanile ettevõtte nimi ja Pos 2 – maandusele lisada IKÕ ala ja lisada 
see tingmärkidesse ning osa maandusest jääb riigitee nr 92 Tartu - 
Viljandi - Kilingi-Nõmme tee maaüksusele – teha eraldi IKÕ plaan

*	Seletuskirja lisada: tööd toimuvad riigitee nr 24152 Päri-Alustre-Lõmsi 
tee (km 0,08 – 0,44) ja riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee 
(demonteerimine km 79,74) maaüksustel ja kaitsevööndis. Riigitee teemaal on 
tehnovõrkude ehitamisel kooskõlastatud projektist kõrvalekaldumised 
(tehnoloogia, asukoht, sügavus jne ) keelatud.

Täiendatud dokumendid palun saata [email-masked] 
<mailto:[email-masked]>

Lugupidamisega

Ruth Koppel
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5912 7652
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Tõnis Kuusk <[email-masked] <mailto:[email-masked]> 
 >
Sent: Thursday, September 11, 2025 3:26 PM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8383, 
Raudna:(Viljandi)

Tere!

Stromtec OÜ projekteerib Elektrilevi OÜ tellimusel projekti IP8383, 
Raudna:(Viljandi).

Kavandatud keskpinge maakaabel kulgeb osaliselt 24152 Päri-Alustre-Lõmsi tee 
(62901:002:0046) äärest. Sellega seoses saadan projekti ülevaatamiseks / 
kooskõlastamiseks.

Heade soovidega!

Tõnis Kuusk

Projekteerija

+372 55689833