Subject: FW: Saue-Rahula kergliiklustee põhiprojekt nr 24050
From: Laur Kõiv <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Mon, 30 Mar 2026 09:55:54 +0300

Tere

Palun registreerida meile Merikesega täitmiseks.

Delta viit 7.1-2/26/3511-12

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet

From: Roland Mäe <[email-masked]>
Sent: Monday, March 30, 2026 9:45 AM
To: Laur Kõiv <[email-masked]>
Cc: Merike Joonsaar <[email-masked]>; 
[email-masked]; Kalev Eensaar <[email-masked]>
Subject: RE: Saue-Rahula kergliiklustee põhiprojekt nr 24050

Tere

Tegime parandused ja laadisime materjalid uuesti projekti portaali:

https://www.dropbox.com/scl/fo/c5tku8s9bad9m3bala3ow/AD6e7rWwZ6gZX-0gAOxUzu8?rlkey=n9qnjnimz2f147tztxk0c2ne0 
<https://www.dropbox.com/scl/fo/c5tku8s9bad9m3bala3ow/AD6e7rWwZ6gZX-0gAOxUzu8?rlkey=n9qnjnimz2f147tztxk0c2ne0&dl=0> 
&dl=0

Lugupidamisega

Roland Mäe

ViaVelo Inseneribüroo OÜ

Reg nr 11712139

Valukoja 10, Tallinn

Telefon: 5172182

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

From: Laur Kõiv <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, February 3, 2026 4:20 PM
To: Roland Mäe <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Cc: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >; [email-masked] 
<mailto:[email-masked]>
Subject: RE: Saue-Rahula kergliiklustee põhiprojekt nr 24050

Tere

Juhime tähelepanu, et Transpordiamet on kooskõlastanud 21.02.2025 kirjaga nr 
7.1-2/25/16844-6 Stromtec OÜ töö nr 21-96 „Saue-Kanamaa 10 kV fiidri 
ümberehitus. Saue küla, Saku vald, Harju maakond. IP4387.“ (Tellija Enefit 
Connect OÜ/Elektrilevi OÜ). Projektiga on planeeritud elektrimaakaablid 
riigitee nr 11345 Rahula-Saku tee km 0,12-0,93 maaüksusele. Antud 
planeeritavate elektrimaakaablite paiknemine kattub kergtee projektis 
planeeritavate truupide ning kraavidega.

Lisaks meie hinnangul ei ole kohati truupide ning kraavide lahendused 
kooskõlas Stromtec OÜ töö nr 21-96 elektriprojektiga. Palume täpsustada, kas 
Saue-Rahula jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamisel on arvestatud 
Stromtec OÜ töö nr 21-96 tööga. Antud elektriprojektis on maakaablid 
planeeritud TRAM maaüksusel peamiselt kinnistu piirile ning min 1,0m 
sügavusele.

Juhime tähelepanu, et elektrimaakaablite ristumisel truubiga peab kaabel 
jääma TRAM nõuete kohaselt truubi põhjast 1,0m sügavusele ning kraavi 
põhjast min 1,0m sügavusele. Seega palume vajadusel teha lahenduse osas 
koostööd ka elektriprojekti tellijaga.

Lisaks edastan tehnovõrkude osas vastavad tähelepanekud projektile:

*	Palume kajastada, millisele min sügavusele ja tugevusega kaitsetorusse 
rajatakse antud sidekaabel (nn noolega kastis) TRAM maaüksusel.

Palume rajada TRAM maaüksusel kaitsetorru tugevusega 1250N ja min sügavus 
1,5m (sh ristumisel kergliiklusteega) ning kajastada tingmärkides, märkustes 
ja seletuskirjas üheselt.

*	Palume täpsustada, et kas antud kilp TRAM maal ei jää kergliiklustee 
projekti realiseerumist segama?

Palume korrigeerida tehnovõrkude IKÕ plaane

*	Palume lähtuda ka asjaolust, et kui valgustuse jaland jääb TRAM 
maaüksusele ka osaliselt siis kajastada vastava IKÕ ala IKÕ plaanil.

*	Palume ühtlustada IKÕ plaanide kirjanurga infot (vajadusel ka asendiplaani 
ning seletuskirja), et kajastuks ühtne töö nr (eraldi vers nr) nii IKÕ 
plaanil, seletuskirjas, kui ka asendiplaanil samuti töö pealkiri/projekti 
nimetus. Hetkel antud IKÕ plaanide kirjanurgas kajastuv töö nr ei ole 
korrektne. Palume kajastada ka Projekti nimi sama mis asendiplaanil ja 
seletuskirjas.

Juhime tähelepanu, et uute materjalide esitamisel võib märkuseid ning 
asjaolusid lisanduda.

Parimate soovidega

Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> Transpordiamet