Subject: RE: Aaviku küla Jüri-Jüri II (AJ9229-Tiiumäe) keskpingevõrgu parendamise projekti tehnovõrgu projekti kooskõlastamata jätmine
From: "Andres Koppel" <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Cc: "Annika Matson" <[email-masked]>
Date: Thu, 29 Jan 2026 13:01:27 +0200

Tere.

Saadan korrigeeritud projekti kooskõlastamiseks.

Lisan täpsustavad vastused:

4. Projekti alusplaanil palun kajastada projekti alasse jäävate
sademevee-, drenaaži- ja kanalisatsioonikaevude ning torustike andmeid –
Lisasin juurde, kust ma kõrgused sain ristlõike joonisele ja lisasin ka TJ
manusesse, kuid kui ma selle referensina alla võtaksin oleks väga raske
joonist lugeda.

5.Projektis palun täpsustada riigitee maaüksusele kavandatava
keskpingekaabli jätkumuhvi ruumivajadus-

Keskpinge jätkumuhvi on vaja paigaldada iga 500m tagant, kuna kaablirullis
on kuskil 500m kaablit peal, siis vaja pikendada seda jätkumuhvi abil.
Eraldi ruumivajadust jätkumuhv ei vaja vaid jääb kaablikaitsetoru
parameetritesse.

6. Riigitee maaüksusel palun kavandada tehnovõrk võimalusel maksimaalselt
kergliiklustee serva, et katete taastamisel (arvestades kaeviku
varisemisnurgaga 1:1) vältida vajadust sõidutee katte taastamiseks.

Joonisel on märgitud asfaldi taastamine äärekivist kuni teeservani, mis
sisaldab ka varisemisnurka 1:1, kuid ehitaja enda teha on , kui suurt
kaevikut ta soovib teha.

7.

Asfaltkatte taastamise joonisel:

*	palun esitada mõõtude väärtused õigetpidi, et tagada joonise parem
loetavus;
*	märkida kaeviku kaldenurk ja sügavus.

Vaatasin Transpordiameti nõudeid ja jooniseid, mis on TA lehel ja seal
joonisel ei olnud mägitud, et peab olema kaeviku kaldenurk, kuid lisasin
asendiplaanile, et varisemisnurk on 45 kraadi. Ja sügavus on eelnevalt
juba märgitud.

11.

Kas Kullerkupu tn 1 (65301:003:0237) ja Aaviku tee 30 (65301:003:0234)
kinnistute ees oleva kahe puurimiskaeviku asemel oleks võimalik rajada üks
kaevik? Kullerkupu tn 1 kinnistu ees palun kavandada puurimiskaevik
selliselt, et sellesse ei jääks sademeveetorustik .

Puurimiskaevik on sellepärast paigaldatud sademeveetorustiku peale, kuna
seda ei olnud TJ ja siis saab ehitaja selle sügavuse teada, kui sealt
lahti kaevab.

From: [email-masked] <[email-masked]>
Sent: Wednesday, January 28, 2026 1:08 PM
To: Andres Koppel <[email-masked]>
Subject: Aaviku küla Jüri-Jüri II (AJ9229-Tiiumäe) keskpingevõrgu
parendamise projekti tehnovõrgu projekti kooskõlastamata jätmine

Tere!

Teile on saadetud Transpordiameti dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu
dokument.

Pealkiri: Harjumaa, Rae vald, Jüri IIJYR-AJ9229 projekt, IP7857

Registreerimise kuupäev: 28.01.2026

Registreerimise number: 7.1-2/26/1193-2.

Dokument on manuses.

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
kliendiinfo 620 1200,  <mailto:[email-masked]>
[email-masked]
 <https://www.transpordiamet.ee> www.transpordiamet.ee